Comparison of refrigerants
Resume On examine les frigorigenes pour trouver des fluides convenant a des pompes a chaleur fonctionnant a une temperature superieure a 90°C et aussi pour resoudre le probleme ozone-frigorigenes chlorofluores. On etudie d'abord les proprietes thermophysiques, en montrant l'importance d'une chaleur latente elevee, d'une pente moderee de la courbe de pression de vapeur et d'un faible volume massique de la vapeur. La temperature critique doit etre tres superieure a la temperature de condensation exigee, tandis que la pression a l'evaporateur doit etre superieure a la pression atmospherique. Le choix s'est limite au R 12B1, au R 133a et au R 142b, ainsi qu'a une solution de trifluorethanol (85 moles %) dans de l'eau (15 moles %) denommee ‘Fluorinol-85’ (temperature normale d'ebullition de 76°C, temperature critique de 233°C). La figure 3 donne les tensions de vapeur de ces frigorigenes, la figure 4 les chaleurs latentes de vaporisation et la figure 5 les volumes massiques de la vapeur. Pour les pompes a chaleur on presente a la figure 6 le coefficient de performance et les taux de compression pour une serie de fonctionnemen's pour l'eau (R 718) et le F-85, il apparait que ce dernier semble presenter d'excellentes proprietes pour des temperatures de rejet de chaleur de 120 a 180°C. On donne le diagramme de Mollier pour le F-85.