text: Примеры требуемого времени разрыва: Для предохранителей на 3 А: 0,02—80 с при 9 А, < 0,1 с при 20 А и < 0,03 с при 30 А. Для предохранителей на 13 А: 1—400 с при 30 А, 0,1—20 с при 50 А и 0,01—0,2 с при 100 А. 3-амперные предохранители предназначены главным образом для малых нагрузок (менее 750 Вт), таких как радио и освещение.