Le Gouvernement est attentif aux questions de sûreté nucléaire, notamment pour ce qui concerne les risques externes des centrales nucléaires. Le risque d'inondation d'origine externe, comme tous les autres risques externes, est pris en compte dès la conception de toute installation nucléaire. En effet, le maintien des fonctions importantes pour la sûreté d'une installation nucléaire de base doit être assuré pendant et à la suite de tels événements d'origine externe pouvant affecter le site. Les règles appliquées pour prendre en compte le risque d'inondation d'origine externe des centrales nucléaires françaises sont issues de la règle fondamentale de sûreté I.2. e du 12 avril 1984 complétée, sur de nombreux aspects, par la réévaluation de ce risque basée sur le retour d'expérience acquis suite à l'inondation partielle de la centrale du Blayais en 1999. En application du principe d'amélioration continue de la sûreté tout au long de la vie d'une installation nucléaire, les dispositions de protection des installations vis-à-vis de l'inondation sont réévaluées tous les dix ans à l'occasion des réexamens périodiques de sûreté. Enfin, les évaluations complémentaires de sûreté menées sur l'ensemble des installations nucléaires françaises à la suite de l'accident de Fukushima ont permis d'évaluer la robustesse des installations nucléaires face à des situations extrêmes. Conformément aux décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), la centrale du Blayais a mis en place les parades matérielles et organisationnelles pour gérer ce risque. Ainsi, des groupes électrogènes de secours ont été ajoutés aux groupes électrogènes déjà présents. Ils permettent notamment en cas de panne électrique, de continuer à pomper de l'eau de la Gironde pour refroidir le combustible. Des mesures organisationnelles sont prévues telles que la procédure de repli des réacteurs avant la perte des alimentations électriques externes et la procédure de pendulage entre le poste de Braud et de Fléac afin de limiter la durée de la perte des alimentations externes. L'ASN considère donc que la centrale nucléaire du Blayais répond aujourd'hui aux exigences de sûreté fixées pour gérer le risque d'inondation d'origine externe. Toutefois, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue, EDF souhaite construire une digue afin d'améliorer encore la robustesse de la centrale vis-à-vis du risque de perte des alimentations électriques. L'instruction administrative et technique de ces travaux est en cours. L'ASN a donné son accord le 5 janvier 2015. Une demande de dérogation pour destruction accidentelle et sauvetage d'espèces animales protégées a été déposée par EDF au vu des impacts de la digue sur le milieu. La demande de dérogation, est actuellement en cours d'instruction et devrait être encadrée par un arrêté préfectoral d'ici la fin de l'année 2015. Enfin, des validations des solutions techniques retenues restent à finaliser.