Q&A採用情報お問い合わせメニューを閉じるガスについてHOMEQ&Aガスについてガスが止まってしまった時はガスが止まってしまった時はさまざまな理由でガスが止まってしまう場合があります。ガスの使用を再開するときは下記の通り安全確認と復帰作業を行ってください。ガス漏れやガス臭いときは、復帰操作をせず必ず弊社までご連絡ください。次の場合はガスを使用すると危険です。ガス漏れやガスの臭いがしていないかを確認!ガス漏れやガス臭いときは、ガスを使用せず器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブ(メーターガス栓)および容器バルブをすべて閉めて、弊社までご連絡ください。ガス器具に損傷がないかを確認!ガス器具が損傷していたときは、ガスを使用せず器具メーカーに修理を依頼してください。余震や停電に注意してお使いください。ガスがしゃ断された場合は、ガスメーターの表示を確認し復帰を行ってください。「圧力が低下した時」や「大量漏えい」のしゃ断表示の場合は、弊社の点検を受けてください。地震時の機能ガスを使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたとき、自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。地震で配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたとき、自動的にガスをしゃ断します。長時間の使用又は消し忘れた時お風呂のつけっ放しなど必要以上に使用時間が長い場合、自動的にガスをしゃ断します。地震が発生した時などガス使用中に強い地震(震度5相当以上)が起きたときは、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。配管の圧力が低下したとき自動的にガスをしゃ断します。ゴム管がはずれた時など(大量漏えい)配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたときには、ガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。ガスメーター(マイコンメーター)の復帰方法ガス漏れやガス臭いときは、復帰操作をせず弊社までご連絡ください。すべて閉めてください。使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。左側の復帰ボタンを押してください。「ガス止」の文字が消えます。液晶の文字とランプが点滅します。1分間お待ちください。※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。液晶の文字とランプが消えます。