ビルメン・そ~と設備管理関係試験+αのメモです。速度調整率」に関する問題です。「発電機の速度調整率」の式は問題文で与えられているので、それを使用してタービン発電機と水車発電機の変化後の出力P2をそれぞれ求めます。設定を変えずに、水車やタービンの出力負荷を変化させた時、水車やタービンの回転速度がどの程度変化するかを表す率。$問題文の式は回転速度nですが、周波数fに置き換えても同様となります。タービン発電機の与えられている値は以下のようになります。タービン発電機の速度調整率=5%定格出力Pn=1000MW初期出力は80%出力なので、P1=1000×0.8=800MW定格周波数fn=50Hz出力P1での周波数は定格周波数なので、f1=50Hz変化後の出力P2での周波数は0.2Hz低下するので、f2=50ー0.2=49.8Hz上記の値を式に代入して、変化後の出力P2を求めます。$タービン発電機の変化後の出力は「880MW」となります。水車発電機も同様に求めます。水車発電機の速度調整率=3%定格出力Pn=300MW初期出力は60%出力なので、P1=300×0.6=180MW定格周波数fn=50Hz出力P1での周波数は定格周波数なので、f1=50Hz変化後の出力P2での周波数は0.2Hz低下するので、f2=50ー0.2=49.8Hz上記の値を式に代入して、変化後の出力P2を求めます。$水車発電機の変化後の出力は「220MW」となります。解答は(4)となります。2023.11.152024.03.29配線方式2024.01.042024.09.09保護協調2023.12.222024.04.26プロフィールほーすけ40代からビルメンに転職して仕事中です。ビルメンの給料を上げるには資格取得の手当は必須ですが、主に資格取得時の勉強メモを記述しています。やってみよう】ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。