ビルメン・そ~と設備管理関係試験+αのメモです。短絡試験」から漏れリアクタンスを求める問題です。「変圧器の短絡試験(インピーダンス試験)」インピーダンス電圧と負荷損(銅損)を測定する。低圧側(二次側)を短絡して、高圧側(一次側)に定格電流を流したときの高圧側(一次側)の電圧はインピーダンス電圧、電力(電力計の値)はインピーダンスワット(銅損)となる。電流値Iと電力計PC(銅損)の値から巻線抵抗値Rを求めることができる。[Ω]電流値I=40A、電力計PC=1200Wより、巻線抵抗値Rを求めます。$電流値Iと電圧値Vより合成インピーダンスZが求めることができる。[V]電流値I=40A、電圧計V=80Vより、合成インピーダンスZを求めます。$合成インピーダンスZと巻数抵抗Rより、漏れリアクタンスXを求めることができる。[Ω]合成インピーダンスZ=2Ω、巻線抵抗R=0.75Ωより、漏れリアクタンスXを求めます。解答は(2)となります。2023.11.152024.03.29配線方式2024.01.042024.09.09保護協調2023.12.222024.04.26プロフィールほーすけ40代からビルメンに転職して仕事中です。ビルメンの給料を上げるには資格取得の手当は必須ですが、主に資格取得時の勉強メモを記述しています。やってみよう】ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。