水源は、令第15条第5号並びに規則第18条第2項第1号、第2号及び第5号並びに同条第4項第5号及び第16号の規定によるほか、次による。放射区域が屋外に設置した機械式駐車装置の地下ピット部分のみである場合で、当該ピット部分がそれぞれ開口部のない耐火構造の壁(駐車装置の電源配線及び感知用ヘッド、一斉開放弁に至る配管の貫通は除く。一斉開放弁(イ.(イ)及び(ウ)に掲げるものにあっては、2つの一斉開放弁)までの配管のうち、内容積が最大となるものを満たすに必要な量とすることができる。令第15条第5号及び第6号並びに規則第18条第3項及び同条第4項第16号の規定によるほか、次による。令第15条第6号並びに規則第18条第4項第6号、第9号、第10号及び第16号の規定によるほか、次による。高架水槽を用いる加圧送水装置は、屋内消火栓設備の基準(第4.2.(4).ア、イ及びウ)を準用するほか、ア.(ア)、(イ)及び(ウ)の例によること。閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第3.5)を準用するほか、次による。自動火災感知装置は、水噴霧消火設備の基準(第3.5.(1).ア及びイ)を準用する。防災センター等から、泡消火設備の手動起動装置までの歩行距離が、同一階に設置されるものにあっては70m以下、異なる階に設置されるものにあっては30m以下である場合は、規則第18条第4項第10号イただし書の規定に適合するものとして、自動式起動装置を設置しないことができる。手動式起動装置は水噴霧消火設備の基準(第3.5.(2).イ)を準用する。配管は、規則第18条第4項第8号及び第16号の規定によるほか、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第4(6を除く。放射区域は、規則第18条第4項第5号の規定によるほか、当該設備を設置する部分の用途に応じ、第2.1.(2).イ.(ア)から(エ)までにより設ける。手動式開放弁は、規則第18条第4項第10号の規定によるほか、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6.1及び2)を準用する。この場合において、一斉開放弁又は手動式開放弁の作動を試験するための装置は、当該放射区域に放射して試験を行うことができる場合にあっては、当該装置を設けないことができる。制御弁は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6)に準じて設けるものとする。規則第18条第4項第12号の規定によるほか、次による。警戒区域1の流水検知装置により警戒する区域は、その面積を3,000平方メートル以下とし、かつ、2以上の階にわたらないものとする。主要な出入口から内部及び駐車車両を容易に見とおすことができる場合は3,000m2を超える面積とすることができる。閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第7.4)を準用する。泡ヘッド泡ヘッドは、令第15条第1号及び規則第18条第1項の規定によるほか、次による。泡ヘッドを、当該ヘッドの放射障害となるものの下端より上方に取り付ける場合にあっては、当該ヘッドのデフレクター又はスクリーン上部の位置が次の表に適合するように設けること。当該ヘッドの放射圧力における放射形状から判断し、放射障害とならないと認められる場合又は放射障害を受ける部分に別個に泡ヘッドを設置する場合は、この限りでない。標準型フォームヘッド(加圧された泡水溶液をフォームヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するフォームヘッドをいう。放射形状を考慮して、当該部分の火災を有効に消火できるように配置すること。側壁型フォームヘッド(機械式駐車装置に設けるもので、加圧された泡水溶液をフォームヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するフォームヘッドをいう。取付け高さが(イ)の取付け高さ範囲外となる場合は、ア.(イ)に準じて配置すること。