メータ等の2地点にそれぞれセンサーを設置し、漏水地点に発生した漏水音が両地点に到達する時間差を求め、漏水地点を割り出す。センサーの設置面はブラシ等で清掃し、確実に行う。)を調べ、データ入力し漏水位置を特定する。ウォーターハンマー等の確認を行い、水圧の適正化チェックを行う。消火栓のエアーや混入物を充分排水し設置する。高水圧の場合は、夜間減圧コントロールや減圧弁設置の基礎資料とする。低水圧の場合は、出水不良を防ぐ最低水圧確保の基礎資料とする。水圧測定調査03漏水発生場所の位置報告したものに対して、指摘位置に誤りが無いか立ち会う。漏水発見の発生原因、状況を記録し、施設の状況を把握する。修理後に直接音聴し、近辺に他の漏水が存在していないかを確認する。