【2024年】ダイヤフラムポンプについての概要、用途、原理などをご説明します。ダイヤフラムポンプのメーカー53社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。ダイヤフラムポンプ関連企業の2024年10月注目ランキングは1位:ユニツール株式会社、2位:グルンドフォスポンプ株式会社、3位:株式会社イワキとなっています。して大阪府立大学の装置工学グループで全固体電池のための正極複合粒子の製造に関する研究に従事。長岡技術科学大学では、資源エネルギー循環研究室に所属し、CO2分離を目的としたDDR型ゼオライト膜の開発とそれを用いた下水処理場から発生する消化ガスからのCO2回収....ダイヤフラムポンプとはダイヤフラムポンプとは、ダイヤフラムと呼ばれる膜を往復動させることで流体を移送させるポンプです。容積式ポンプに分類されます。ダイヤフラムポンプは強力な自吸能力を有するので、高い揚程を必要とするものや超高粘度液体の移送も可能です。そのため、化学プラントなどで多く使用されます。サニタリー性を追求するために、内部をステンレス鋼で製作したポンプも販売されています。重宝されるダイヤフラムポンプです。ダイヤフラムポンプの使用用途ダイヤフラムポンプは遠心ポンプなどが使用できないラインなどで使用されます。超高圧の装置を使用する化学プラントまた、ダイヤフラムポンプは基本的にポンプ自体に回転部分が無いため、比較的柔軟に材質を選定できます。そのため、耐食性のある材料で作成し薬品用のケミカルポンプとして使用する場合もあります。ダイヤフラムポンプの原理ダイヤフラムポンプはダイヤフラムポンプが往復動することで、吸引と排出を繰り返して液体を移送します。注射器をイメージしてもらうとわかりやすいです。注射器のピストンを引くと液体が吸入され、ピストンを押すと液体が排出されます。ダイヤフラムポンプではそのピストンの代わりにダイヤフラムという膜を使用しており、吸入側と排出側に逆止弁を設ける事で排出方向を定めています。ダイヤフラムポンプの原理この構造上、ダイヤフラムポンプはかならず吸引か排出のどちらかの動作しかせずに液流が断続的になります。これを脈動と言い、脈動を嫌うラインではダイヤフラムポンプを使用不可能です。脈動させずにダイヤフラムポンプを使用したい場合、3連ダイヤフラムポンプなどを検討します。ダイヤフラムを油圧で駆動する際は、ダイヤフラムが破れても問題が無いか確認する必要があります。食品業界では機械油が食品に混入する危険性があるため、ダイヤフラムが破れた場合には警報を発するセンサーなどを取り付けて対策を取ります。ダイヤフラムポンプの寿命ダイヤフラムポンプの寿命は使用条件によって異なります。基本的には、ダイヤフラムの破れや消耗部品の摩耗・破損がなければ継続使用が可能です。電磁弁が付属するダイヤフラムポンプは電磁弁作動回数による寿命も1つの要因として考慮することが必要です。流体内に異物や固形物が混入する場合、ダイヤフラムを傷をつけ破損につながるため注意が必要です。一般的な寿命は3~4年ほどです。ポンプの型式や使用環境により変化するため、メーカーとの協議によって整備周期などを決定します。往復運動を用いて流体を輸送するポンプは「脈動」という現象が発生します。流体が脈を打つように送液されることからこう呼ばれます。脈動は圧力や流量が不定常であるため、配管の摩耗や破損の原因です。この脈動を低減する方法がいくつか存在します。以下は脈動低減対策の一例です。エアチャンバーの設置エアーチャンバーと呼ばれる機構をポンプ出口側に設置します。ポンプ送液時の圧力変動をエアーで吸収することで脈動を抑制し、脈動を抑えることが可能です。エアーチャンバーを使用すると、エアーが流体に溶け込む危険性があります。アキュムレータと呼ばれる、エアーと流体に仕切りを設けた部品などで対策します。複数ダイヤフラムの採用1つのダイヤフラムポンプに複数ダイヤフラムを使用したポンプを採用します。片側のダイヤフラムが吸込みを行っている間にもう一方のダイヤフラムは送液を行い、交互に繰り返すことで脈動を低減することが可能です。参考文献https://www.yamadacorp.co.jp/products/a1-b02/ダイヤフラムポンプのカタログを無料一括ダウンロード(38件)Metoreeでは各社カタログを無料で一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。無料カタログ一括ダウンロード(38件)各社ダイヤフラムポンプのカタログを無料一括ダウンロードできます。53社*一部商社などの取扱い企業なども含みます。実績からお客様に最適なご提案をさせていただきます。万台、約2万名が働く世界トップレベルのポンプメーカーです。日本法人グルンドフォスポンプ(株)は、静岡県浜松市に本社工場、全国9か所に営業拠点を置いています。株式会社榎本マイクロポンプ製作所3.1%注目ランキング導出方法について注目ランキングは、2024年10月のダイヤフラムポンプページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。1919年メトリーの使い方1問い合わせお客様からメーカーに対して問い合わせ・見積もり依頼を行うと、内容がメーカーに通知されます。2メトリーからメーカーに催促メーカーの対応が遅い場合、メトリーがお客様に代わって催促のメール・電話を実施します。3直接やり取りお客様にメーカーからメールにて回答が届き、お客様とメーカーで直接やり取りを行います。メトリーを使う5つのメリット簡単一括問い合わせワンクリックでまとめて問い合わせができるため、各メーカーのホームページで同じ内容をフォームに入力する手間を省くことができます。お客様の代わりに催促メーカーの対応が遅い場合、メトリーがお客様に代わって催促のメール・電話を実施します。返答率は96%以上メトリーがお客様に代わって、メーカーに催促の電話を実施すること、さらに、返答率がメトリー上に表示されるため、メーカー公式サイトから問い合わせに比べて返答率が格段に高いです。利用はもちろん無料メトリーは一部企業からの広告宣伝費によって運営されているため、ご利用には一切費用がかかりません。入力は任意のため、不必要に何社からも電話がかかってくることはありません。メトリーとは?掲載企業は5,000社以上メトリーは産業用製品の選定・取引をよりスムーズにするためのサービスです。多くの企業にご賛同いただき、5,000社以上のメーカー・代理店がメトリーに登録しています。幅広い方々にご利用頂いております。・AROブランドのロングセラーモデルです。クラシックなスタイルで長年にわたり多くの生産現場で活用頂いています。2つのポンプ部を一つのカムで動かす、等速度カム方式を採用。エアーチャンバなしで安定した低脈動運転が実現します。主材質にフッ素樹脂を採用した、強酸移送に最適なポンプです。経済的で汎用性の高い定量ポンプです。本体が回転する構造のため、液の回収が可能です。分解・洗浄の作業性を考慮した設計です。搭載のEWN-Yシリーズは、電磁定量ポンプの脈動流量を正確に計測し、表示することが可能です。設定した曜日・時刻に設定した時間だけ作動するタイマー制御タイプです。・EHN-Rの粘性液対応タイプ。300mPa·sまで取扱い可能。・C31、C36の2タイプを用意。・廃水処理などの高分子凝集剤の定量注入用に最適。高効率で制御性の高いブラシレスモータを採用。・ポンプ室のデッドボリュームを極力抑えた、高圧縮型。・次亜塩素酸ナトリウム注入用に最適。メンテナンスや分解・洗浄性に優れた設計のため、ダイアフラムの交換が10分ほどで可能です。・ユニット形状のダイヤフラムの採用で小流量に対応。標準ポンプと同様のメンテナンス性を確保。・次亜塩素酸ナトリウムなどのガス化しやすい薬液を、ガスロックなしに注入。・自動エアー抜き機構を装備。以内の高精度プロセス定量ポンプです。減速機をはじめポンプの機械効率を全面的に見直して改善。750という制御比を実現しました。相まって装置組込みからプラント設備用まで幅広く対応します。特殊なバルブ・ダイヤフラムの採用で、送気/吸気はもちろん、液体混入エアーの移送も可能です。イワキエアー駆動ダイヤフラムポンプTCシリーズに、フラップバルブを採用した新型モデルが登場しました。強酸・強アルカリ、腐食性の強い薬液の取扱いに適したモデルです。TCT型は、半導体用に設計されたフッ素樹脂製のエアー駆動ダイヤフラムポンプです。ピエゾ素子駆動ダイアフラム式マイクロポンプです。