消防検査時にスプリンクラー設備の放水試験を行いました。2017消防検査時にスプリンクラー設備の放水試験を行いました。際に、スプリンクラー設備の放水試験を行いましたので報告させていただきます。実際に設置したスプリンクラーを作動させると、お部屋が水浸しになってしまいます..。(以後、SPヘッドと略します)8個を、ビニル管を用いて仮設することとなりました。SPの消防検査ですと、末端試験弁からの放水・圧力確認や、補助散水栓からの放水が、試験・確認方法として一般的です。その為、あまり見ることのできないと考えられる、今回のような仮設ヘッドを用いた放水試験、動画にも収めましたので是非ご覧ください。oO(スプリンクラー設備の放水試験の様子を...、、写真・動画と共に紹介させていただきます...。“仮設SP系統”は...、、以下のように組まれました..。消防ポンプ車の水を送ってSPヘッドから放水し、消火活動を行うという方法があります。これは、消火ポンプを用いてスプリンクラー設備を作動して消火ができない場合の方法で、いわば最終手段です。考えられるケースとしましては、消火ポンプが作動しない・消火水槽内の消火用水を放水しきった・電気系統(自家用発電機を含む)が作動しないなどの状態が起こった場合が挙げられます。oO(消防隊の方も、SP用送水口をつかって放水・消火することは、ほとんどないとおっしゃっていました。消防ポンプ車の水をSPヘッドから放水するための送水口。消防ポンプ車(いわゆる消防車)よりSPヘッドに送水。よる放水試験を行いました。こちらの消火用水は、備付けの消火水槽の水を消火ポンプによって配管内に送り出すことで、SPヘッドから放水されます。試験と同様に、SPヘッド1つから1分で80l放水されているかどうか、放水圧が0.1MPa以上あるかを確認しました。oO(うまくいって...、、ホントに良かったです。消火ポンプ室内には、消防ポンプが据わっています。兼用することができます。動画中の[消火用散水栓]は、補助散水栓と呼ばれ、SPヘッドの散水半径外を消火するために設置されます。いうSPヘッドや補助散水栓に設計した水圧がかかるかどうかの理論値を計算し、着工届に添付しなければならない。その計算時に、最遠SPヘッド8個に対して設計圧がかかるかを判定する。より、実際に最遠ヘッド8個から放水試験ができるという貴重な経験ができた。設計・計算による仮説を、仮設の試験用SP系統により実証できたわけである。