ビルメン・そ~と設備管理関係試験+αのメモです。三相3線式の電力損失より電線の断面積を求める計算問題です。(平成24年問10と同じ問題です)電線の断面積を求めるために「抵抗」の式、送電損失を求めるために「三相3線式の電力損失」の式、送電線の電流値を求めるために「三相有効電力」の式を使用したいと思います。導体の電気の流れにくさを表す数値。(断面積1m2、長さ1m当たりの抵抗)単位は、[Ω・m]。問題は電線の最小断面積を求める問題なので、電線のこう長l=20kmで、求める断面積をAとして、抵抗Rを求めます。断面積1mm2、長さ1m当たりの抵抗が1/35Ωより、抵抗率ρを求めます。[$rad$]「三相3線式の電力損失」の式に必要な電流値Iを「三相有効電力」の式より求めます。問題文より、受電端電圧V=33kV、力率θ=0.9、受電端電力6600kWとありますが、三相3線式の2回線の電力なので1回線分の受電端電力は、P=6600/2=3300kWとなります。1回線の電流値Iは以下となります。$受電端電力の5%以下の送電損失にしたいので、許容できる送電損失pは以下となります。$三相3線式の電力損失pが、上記の許容できる送電損失165kW以下になるような抵抗の最小断面積Aを求めます。解答は(4)となります。2023.11.152024.03.29配線方式2024.01.042024.09.09保護協調2023.12.222024.04.26プロフィールほーすけ40代からビルメンに転職して仕事中です。ビルメンの給料を上げるには資格取得の手当は必須ですが、主に資格取得時の勉強メモを記述しています。やってみよう】ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。