比べて、コンパクトで軽量。これまで防爆エリアで使用可能な非常用LED照明器具は、非常時のみ点灯する白熱灯代替タイプのみでしたが、当該商品は常用時も防爆形蛍光灯の代替として使用できる国内業界初のLED非常用照明器具です。Hf蛍光灯と比較し、本体長さ1420mmから約24%サイズダウンの1075mm。質量では19.0kgから約21%軽量化の15.0kg。運搬、取り付け時、天井への負荷を軽減しています。※当社(EXIHFA1422EU9-22)との比較。器具を取付けたまま、簡単に蓄電池の交換が可能です。充電状況は、内蔵の緑色LED(充電モニタ)が点灯して確認できます。蓄電池カバー固定板を緩めて、蓄電池カバーを外します。蓄電池押さえ板を取外すと、蓄電池を取出せます。500mm・800mm500mm・800mm、2つの取付ピッチに対応。吊下金具を付替えると取付ピッチを簡単に変更できます。工場出荷時は800mmで設定されています。現場にて500mmピッチに変更可能です。入力電圧100V~242Vに対応、現場での電圧確認が不要です。保護等級IP65軒下や、屋外通路でも使用可能な、IP65。非常灯タイプと同デザインのベース照明もラインアップしています。※1:消費電力は、入力電圧200V時の特性を示します。