ハウスクリーニングならおそうじ本舗川口安行店にお任せ下さい。本日はエアコン室内機から水漏れがするとのことで伺わせて頂きました。水漏れは大きく分けると原因は2つ1排水不良2結露水1は背抜き完全分解をしてドレン(排水ホース)内を高圧洗浄します。この時エアコンの勾配も確認します2は冷媒配管やドレンが断熱処理されているか?配管穴がふさがれているか?確認します。今回は室内に大きな穴が開口されたままだったので穴をパテで塞ぎました。開口されたままだと結露するのか?部屋壁と外壁の空間は熱が篭っています。その熱が部屋に入り、ドレンパンに溜まった水は冷たいので温度差で結露しその結露水が室内機を伝って水漏れを起こします。作業後お客様から水漏れが止まったとご報告頂きました。毎日水漏れで悩まれていたそうなので良かったですエアコンの水漏れでお悩みの方は一度当店にご相談ください。注文の流れよくある質問お問い合わせプライバシーポリシーおすすめサービス節電プログラム換気扇フィルター定期交換サービス。