DENKO(因幡電機産業)本文へジャンプします。作業手袋などを着用してください。認定証熟読のうえ、施工してください。区画貫通部で配管などが動かないように近傍でしっかりと固定してください。不十分な場合はパテにすき間が生じたり、パテが落下したりするおそれがあり、耐火性能が発揮できません。縦引きの冷媒管の場合は、配管長の中央部に「パイプロックTK」を使用して配管を支持してください。区画の壁の材質によっては、パテに含まれる油分が染み出すおそれがありますので注意してください。屋外で使用の際は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。架橋ポリエチレン管およびポリブテン管に使用の場合は、管と熱膨張性耐熱シールIPが直接触れないように被覆してください。irc-cy_ps060fl-9369_20020715a2.pdfCAD(DXF)irc-c.dxf材質証明書IRC-C_材質証明書_20231010.pdfカタログ掲載データ・資料IRC-CY_meisai.jpgお問い合わせ随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。TOPお問い合わせ随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。