c)電気自動車等(カタピラ及びそりを有する軽自動車,大型特殊自動車,小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)から供給設備(電力変換装置,保護装置等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。低圧用の配線器具は,次により施設すること。うに措置した場所に施設する場合は,この限りでない。b)湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は,防湿装置を施すこと。加わらないようにすること。おそれがある場合には,これに堅ろうな防護装置を施すこと。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ウ)=損傷を受ける解説・コメント解釈第150条からの出題である。低圧用の配線器具は,次により施設すること。うに措置した場所に施設する場合は,この限りでない。b)湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は,防湿装置を施すこと。加わらないようにすること。おそれがある場合には,これに堅ろうな防護装置を施すこと。高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。a)次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。運用する電力系統において再閉路が行われる場合は,当該再閉路時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。c)「逆変換装置を用いて連系する場合」において,「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は,次によること。表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメント解釈第229条からの出題である。高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。a)次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。運用する電力系統において再閉路が行われる場合は,当該再閉路時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。c)「逆変換装置を用いて連系する場合」において,「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は,次によること。表中の(ウ)は地絡過電圧リレーである。電気工作物に起因する供給支障事故について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。(a)次の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。者に供給支障を発生させた場合,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。(エ)=事故点2又は事故点3(b)次の記述中の空白箇所(7)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。図2は,図1の高圧需要家の事故点2又は事故点3で短絡が発生した場合の過電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。図3は,図1の高圧需要家の事故点2で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。使用が推奨されている。3条からの出題である。者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。者に供給支障を発生させた場合,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。図1に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。