2ヶ月前から、このポンプの電流値がグンと高くなっている。負荷が掛かっているようである。メンテさん、せっかく、テスターまで使って調べてるんだから、「記録しておしまい」にしないで、「あれれ?」と思って欲しいんですけど。したら、もっと早めに対処できますから。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−で、あとは、ポンプ本体を取り外して流路を点検。フランジ接続になっていて一部取り外せる配管を外して内部を点検。内面に薄い赤錆があるもののいたってきれいで異常なし。いう順番に見ていき、ついに真空ヒーターの加熱コイルしかない、というところまでたどりついた。加熱コイルの接続フランジ部分を取り外し、コイル内を見てみると・・。コイルの中が、詰まっていた。鉄製のコイルヘッドの内面に施してあったライニングが、べろぉ〜ん、と剥がれて、流路を塞いでいた。流れることのできる部分は、ごく僅かであった。食ってしまった一件であった。ワタクシがもっと頭が良ければ、もっと早くに決着したのであろうが。ま、この程度が限界のようで。あ、メンテさん、フランジをはずさなくちゃならないんだから、フランジガスケットはあらかじめ用意しておいて下さいね。「フランジガスケットを用意してないんで、今日ははずせません。あちこちはずして調べようとして、集まってるのに。結局2日間にわたって集まらなきゃならなくなっちゃいました。官庁営繕の技術基準おしらせリンクは自由にしていただいて構いません。引用される場合には、クレジット表記をおねがいいたします。せつびのブログご意見ご要望ご感想、苦情、お気づきの点などはコメント欄にお寄せ下さい。テンプレートはこちらを使用させていただくこともあります。利用を希望される場合には、コメント欄にてお知らせ下さい。コメント投稿時にご記入いただいたメールアドレス(当ブログには表示されません)宛に返信させていただきます。permission.Seesaaブログ。