高圧線の横断歩道橋上の高さは路面上3.5m以上。ケーブルで敷設するととき、他の低圧架空電線と接近又は交差する場合の相互の利確距離は0.4m以上。ケーブルで敷設するととき、他の低圧架空電線と接近又は交差する場合の相互の利確距離は0.4m以上。ケーブルで敷設するととき、他の高圧架空電線と接近又は交差する場合の相互の利確距離は0.4m以上。解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。逆潮流とは,分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため,分散型電源を施設した構内の電路において,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。高圧の電力系統に分散型電源を連系する際,分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に,停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。解説・コメント(1)正(2)誤。単独運転とは、分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態。次の文章は,電力の需給に関する記述である。同時的であるため,不断の供給を使命とする電気事業においては,常に変動する需要に対処しうる供給力を準備しなければならない。発電設備は事故発生の可能性があり,また,水力発電所の供給力は河川流量の豊渇水による影響で変化する。太陽光発電,風力発電などの供給力は天候により変化する。原子力発電所や火力発電所も定期検査などの補修作業のため一定期間の停止を必要とする。このように供給力は変動する要因が多い。他方,需要も予想と異なるおそれもある。保持しなければならない。毎年,各供給区域(エリア)及び全国の供給力について需給バランス評価を行い,この評価を踏まえてその後の需給の状況を監視し,対策の実施状況を確認する役割を担っている。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。同時的であるため,不断の供給を使命とする電気事業においては,常に変動する需要に対処しうる供給力を準備しなければならない。発電設備は事故発生の可能性があり,また,水力発電所の供給力は河川流量の豊渇水による影響で変化する。太陽光発電,風力発電などの供給力は天候により変化する。原子力発電所や火力発電所も定期検査などの補修作業のため一定期間の停止を必要とする。このように供給力は変動する要因が多い。他方,需要も予想と異なるおそれもある。保持しなければならない。毎年,各供給区域(エリア)及び全国の供給力について需給バランス評価を行い,この評価を踏まえてその後の需給の状況を監視し,対策の実施状況を確認する役割を担っている。電気使用場所の低圧幹線の施設について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。(a)次の表は,一つの低圧幹線によって電気を供給される電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この問において「電動機等」という。)の定格電流の合計値\(I_M\)[A]と,他の電気使用機械器具の定格電流の合計値\(I_H\)[A]を示したものである。解釈」に基づき,当該低圧幹線に用いる電線に必要な許容電流は,同表に示す\(I_C\)の値[A]以上でなければならない。需要率,力率等による修正はしないものとする。102上記の表中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電流の最大値\(I_B\)[A]を示したものである。需要率,力率等による修正はしないものとする。(カ)上記の表中の空白箇所(エ),(オ)及び(カ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(カ)=240解説・コメント(a)許容電流の求め方は解釈第148条に規定されている。\(I_M\)+\(I_H\)。[A](b)定格電流の求め方は解釈第148条に規定されている。\(I_B\)≦2.5\(I_A\)=220[A]小さい方の200Aを採択。\(I_B\)≦2.5\(I_A\)=220[A]同じなので220Aを採択。\(I_B\)≦2.5\(I_A\)=220[A]小さい方の220Aを採択。三相3線式の高圧電路に300kW,遅れ力率0.6の三相負荷が接続されている。この負荷と並列に進相コンデンサ設備を接続して力率改善を行うものとする。%とするとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。高圧電路の線間電圧は6600Vとし,無効電力によって電圧は変動しないものとする。(a)進相コンデンサ設備を高圧電路に接続したときに三相コンデンサSCの端子電圧の値[V]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。021(b)進相コンデンサ設備を負荷と並列に接続し,力率を遅れ0.6から遅れ0.8に改善した。このとき,この設備の三相コンデンサSCの容量の値[kvar]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。図は三相3線式高圧電路に変圧器で結合された変圧器低圧側電路を示したものである。低圧側電路の一端子にはB種接地工事が施されている。この電路の一相当たりの対地静電容量をCとし接地抵抗を\(R_B\)とする。低圧側電路の線間電圧200V,周波数50Hz,対地静電容量Cは0.1μFとして,次の(a)及び(b)の問に答えよ。,(ア)変圧器の高圧電路の1線地絡電流は5Aとする。(イ)高圧側電路と低圧側電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合は1.3秒で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられているものとする。100(b)接地抵抗\(R_B\)の抵抗値を10Ωとしたときに,\(R_B\)に常時流れる電流\(I_B\)の値[mA]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。記載以外のインピーダンスは無視するものとする。192解説・コメント(a)B種接地抵抗値\(R_B\)は、当該変圧器の高圧側電路と低圧側電路との混触により低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に1秒を超え2秒以内に、自動的に高圧電路を遮断する装置を設ける場合は次式で計算する。mA前へ次へ答えを表示https://ja.mondder.com/fq?id=2422🔗もう一度解く書込みメモ計算機クリア0±^2√÷789×456+123-C0.=Officialこのアカウントで公開されている過去問に解説をつけたいという方がおられましたら問題差し上げますのでご連絡下さい。