throwMessage("クリップボードにコピーしました。2020年度の問題となります。基づく主任技術者に関する記述である。職務を誠実に行わなければならない。その保安のためにする指示に従わなければならない。]kW以上の発電所を除く。(1)~(5)のうちから一つ選べ。56条からの出題である。職務を誠実に行わなければならない。その保安のためにする指示に従わなければならない。5000kW以上の発電所を除く。基づき,自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は,かかる事故報告に関する記述である。)が発生したときは,報告をしなければならない。損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは,報告をしなければならない。能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。3条からの出題である。)が発生したときは,報告をしなければならない。損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは,報告をしなければならない。能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。Vの交流電路の絶縁性能に関する記述である。電路は,大地から絶縁しなければならない。構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。よる危険のおそれがないものでなければならない。電路は,絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き,次の1及び2のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。交流試験電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。倍の直流電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。(1)~(5)のうちから一つ選べ。コメントa)は電技第5条から、b)は解釈第15条からの出題である。電路は,大地から絶縁しなければならない。構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。よる危険のおそれがないものでなければならない。電路は,絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き,次の1及び2のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。交流試験電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。倍の直流電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して10分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。kV/m以下になるように施設しなければならない。危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。(1)~(5)のうちから一つ選べ。(エ)=3解説・コメント電技第27条からの出題である。誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。kV/m以下になるように施設しなければならない。危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。地中電線路を管路式により施設する際,電線を収める管は,これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。高圧地中電線路を公道の下に管路式により施設する際,地中電線路の物件の名称,管理者名及び許容電流を2mの間隔で表示した。圧力に耐えるものとした。地中電線路を暗きよ式により施設する際,地中電線に耐燃措置を施した。地中電線路を直接埋設式により施設する際,車両の圧力を受けるおそれがある場所であるため,地中電線の埋設深さを1.5mとし,堅ろうなトラフに収めた。解説・コメント解釈第120条からの出題である。公道の下に直接埋設式又は管路式により敷設する際には、「物件の名称、管理者および電圧」をおおむね2mの間隔で表示しなければならない。解釈」に基づく低圧屋内配線の施設場所による工事の種類に関する記述である。低圧屋内配線は,次の表に規定する工事のいずれかにより施設すること。ショウウィンドー又はショウケース内,粉じんの多い場所,可燃性ガス等の存在する場所,危険物等の存在する場所及び火薬庫内に低圧屋内配線を施設する場合を除く。上記の表の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ウ)=金属ダクト解説・コメント解釈第156条からの出題である。選択肢はどれも敷設場所や使用電圧の規制のある特徴的な工事である。解釈」に基づく引込線に関する記述である。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメントa)およびb)は解釈第1条から、c)は電技第1条からの出題である。解釈」に基づく特殊機器等の施設に関する記述である。a)遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって,人や物を別の場所へ運送することを主な目的としないものをいう。