図2は,図1の高圧需要家の事故点2又は事故点3で短絡が発生した場合の過電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。図3は,図1の高圧需要家の事故点2で地絡が発生した場合の零相電流と遮断器(遮断器A及び遮断器B)の継電器動作時間の関係を示したものである。使用が推奨されている。解釈」に基づく変圧器の電路の絶縁耐力試験に関する記述である。変圧器(放電灯用変圧器,エックス線管用変圧器等の変圧器,及び特殊用途のものを除く。)の電路は,次のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。表の中欄に規定する試験電圧を,同表の右欄で規定する試験方法で加えたとき,これに耐える性能を有すること。2変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。上記の記述に関して,次の(a)及び(b)の問に答えよ。(a)表中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。Vの電線路に接続して使用される受電用変圧器の絶縁耐力試験を,表の記載に基づき実施する場合の試験電圧の値[V]として,最も近いものを次の(1)~(5)から一つ選べ。500解説・コメント(a)解釈第16条からの出題である。図に示すように,高調波発生機器と高圧進相コンデンサ設備を設置した高圧需要家が配電線インピーダンス\(Z_S\)を介して6.6kV配電系統から受電しているとする。コンデンサ設備は直列リアクトルSR及びコンデンサSCで構成されているとし,高調波発生機器からは第5次高調波電流\(I_5\)が発生するものとして,次の(a)及び(b)の問に答えよ。Z・\(_{SC1}\)の値は次のとおりとする。Z・\(_{SC1}\)=-j545Ω(a)系統に流出する高調波電流は高調波に対するコンデンサ設備インピーダンスと配電線インピーダンスの値により決まる。Z・\(_{SC5}\)の値[Ω]の組合せとして,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。kWとし,上記ガイドラインに従うものとする。配電系統換算値)の値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。高調波発生機器からの高調波は第5次高調波電流のみとし,その他の高調波及び記載以外のインピーダンスは無視するものとする。上記ガイドラインの実際の適用に当たっては,需要形態による適用緩和措置,高調波発生機器の種類,稼働率などを考慮する必要があるが,ここではこれらは考慮せず流出電流上限値のみを適用するものとする。SCの第5次高調波に対するインピーダンスは次の式で表される。[Ω](b)6.6kV系統への第5次高調波の流出電流上限値\(I_{S5}\)は次の式で表される。[A]前へ次へ答えを表示https://ja.mondder.com/fq?id=2925🔗もう一度解く書込みメモ計算機クリア0±^2√÷789×456+123-C0.=Officialこのアカウントで公開されている過去問に解説をつけたいという方がおられましたら問題差し上げますのでご連絡下さい。