throwMessage("クリップボードにコピーしました。2019年度の問題となります。次の文章は,「電気事業法」に基づく電気事業に関する記述である。受けなければならない。能力を確保しなければならない。供給及び電力量調整供給を行う事業をいい,その供給区域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む。受けなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電気事業法第2条および第3条からの出題である。受けなければならない。能力を確保しなければならない。供給及び電力量調整供給を行う事業をいい,その供給区域における最終保障供給及び離島の需要家への離島供給を含む。受けなければならない。基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。ついて自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の1及び2のいずれにも適合していることを確認しなければならない。した工事の計画に従って行われたものであること。電気設備技術基準に適合するものであること。行う審査を受けなければならない。旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメントいずれも電気事業法第51条からの出題である。ついて自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の1及び2のいずれにも適合していることを確認しなければならない。した工事の計画に従って行われたものであること。電気設備技術基準に適合するものであること。行う審査を受けなければならない。旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。総則における記述の一部として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。電路は,大地から絶縁しなければならない。構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は落雷による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の便宜上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。電路に施設する電気機械器具は,通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。電気設備は,他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。高圧又は特別高圧の電気設備は,その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。解説・コメント(1)正(2)誤。構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は「混食に夜高電圧の侵入等」の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りではない。基づく支持物の倒壊の防止に関する記述の一部である。架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。風圧荷重を考慮して施設することができる。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(エ)=2分の1解説・コメント電技第32条からの出題である。架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。風圧荷重を考慮して施設することができる。解釈」に基づく低圧配線及び高圧配線の施設に関する記述である。ケーブル工事により施設する低圧配線が,弱電流電線又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下,「水管等」という。