解釈」に基づき正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。Ωであったので,C種接地工事を省略した。D種接地工事の接地抵抗値を測定したところ1200Ωであったので,低圧電路において地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設することとした。D種接地工事に使用する接地線に直径1.2mmの軟銅線を使用した。鉄骨造の建物において,当該建物の鉄骨を,D種接地工事の接地極に使用するため,建物の鉄骨の一部を地中に埋設するとともに,等電位ボンディングを施した。地中に埋設され,かつ,大地との間の電気抵抗値が5Ω以下の値を保っている金属製水道管路を,C種接地工事の接地極に使用した。解説・コメント(1)誤。電気抵抗値が10Ω以下である場合はC種接地工事を施したものとみなす。D種接地は100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を敷設するときは500Ω)以下であること。D種接地工事に使用する接地線は、引張強さ0.39kNの容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であること。改正によって認められなくなった。解釈」に基づく常時監視をしない発電所の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。随時巡回方式の技術員は,適当な間隔において発電所を巡回し,運転状態の監視を行う。技術員は,制御所に常時駐在し,発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行う。水力発電所に随時巡回方式を採用する場合に,発電所の出力を3000kWとした。風力発電所に随時巡回方式を採用する場合に,発電所の出力に制限はない。採用する場合に,発電所の出力に制限はない。解説・コメント(1)正(2)正(3)誤。水力発電に随時巡回方式を採用する場合は、発電所の出力は2000kW未満でなければならない。次のa~fの文章は低高圧架空電線の施設に関する記述である。解釈」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合,電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合,電線の高さは当該歩道橋の路面上3m以上の高さを保持するよう施設しなければならない。m以上を保持するよう施設しなければならない。