ビルメン・そ~と設備管理関係試験+αのメモです。「B種接地抵抗」「D種接地の等価回路」に関する計算問題です。(平成22年問12と同じ問題です)解法(a)「B種接地抵抗値」B種接地の接地抵抗値RBは、高圧側の1線地絡電流Igによって規定される。(電技解釈第17条)混触した時に低圧電路の電位上昇を150V以下になるようにする。RB<=150/IgRB<=300/Ig(低圧電路の対地電圧が150V超で、高圧側に2秒以内に自動遮断する装置がある場合)RB<=600/Ig(低圧電路の対地電圧が150V超で、高圧側に1秒以内に自動遮断する装置がある場合)問題文の(ア)より、高圧側の1線地絡電流はIg=5Aです。問題文の(イ)より、低圧電路の対地電圧が150Vを超えたときに、高圧側を0.8秒以内に遮断する装置が設けられています。従って、上記のB種接地抵抗値の条件の3番目に該当します。接地抵抗地RBはの上限は以下となります。人体の抵抗RHは条件や場所によるが、およそ1500~5000Ωである。感電防止のためD種接地を行うが、D種接地抵抗RDが小さいほど接触電圧Vは小さくなり、感電の危険は小さくなる。Vは大地と接地点(金属側)の電位差(対地電圧)である。D種接地抵抗RDが人体の抵抗RHより小さければ、人体側に電流は流れない。人体抵抗RHがない場合は省略し、RB+RD直列の等価回路とする。[$Ω$]問題文より、人体の抵抗RH=6000Ω、使用電圧E=100V、人体に流れる電流IH=10mA、(a)よりB種接地抵抗値RB=40Ω、人体に流れる電流IH=10mAとなります。上記の式より、地絡電流Igを求めます。$上記の式より、D種接地抵抗RDを求めます。$解答(a)の解答は(4)となります。(b)の解答は(5)となります。2023.11.152024.03.29配線方式2024.01.042024.09.09保護協調2023.12.222024.04.26プロフィールほーすけ40代からビルメンに転職して仕事中です。ビルメンの給料を上げるには資格取得の手当は必須ですが、主に資格取得時の勉強メモを記述しています。やってみよう】ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。