高圧引込ケーブルはZCT(零相変流器)より負荷側であるから、地絡検出し直近上位に位置するGR付PASが動作するよう設計しなければならない。m延長することにした。新設支持物にA種鉄筋コンクリート柱を使用し,引留支持物とするため支線を電線路の延長方向4mの地点に図のように設ける。電線と支線の支持物への取付け高さはともに8mであるとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。kNであり,その張力を支線で全て支えるものとしたとき,支線に生じる引張荷重の値[kN]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。67(b)支線の安全率を1.5とした場合,支線の最少素線条数として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。kN/mm\(^2\))を使用し,素線のより合わせによる引張荷重の減少係数は無視するものとする。[kN](b)題意より、安全率は1.5である。n≧6.2nは整数なので、最少素線乗数nは7本。V,周波数50Hzの電路に使用する高圧ケーブルの絶縁耐力試験を実施する。(a)高圧ケーブルの絶縁耐力試験を行う場合の記述として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。直流10350Vの試験電圧を電路と大地との間に1分間加える。Vの試験電圧を電路と大地との間に連続して10分間加える。Vの試験電圧を電路と大地との間に1分間加える。Vの試験電圧を電路と大地との間に連続して10分間加える。高圧ケーブルの絶縁耐力試験を直流で行うことは認められていない。(b)高圧ケーブルの絶縁耐力試験を,図のような試験回路で行う。高圧ケーブルは3線一括で試験電圧を印加するものとし,各試験機器の損失は無視する。被試験体の高圧ケーブルと試験用変圧器の仕様は次のとおりとする。Hzこの絶縁耐力試験に必要な皮相電力の値[kV・A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。17解説・コメント(a)解釈第15条からの出題である。最大使用電圧は、使用電圧(公称電圧)が1000Vを超え50000V未満の場合には、次式で表される。最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1最大使用電圧が7000V以下の場合、試験電圧は次式で表される。交流試験電圧=最大使用電圧×1.5さらに直流試験電圧は、交流試験電圧×2で規定され、連続10分間の試験を行うこととされている。×2=20700[V]選択肢(4)と一致する。需要家A~Cにのみ電力を供給している変電所がある。各需要家の設備容量と,ある1日(0~24時)の需要率,負荷率及び需要家A~Cの不等率を表に示す値とする。表の記載に基づき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。3需要家A~Cの1日の需要電力量を合計した総需要電力量の値[kW・h]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。27840(b)変電所から見た総合負荷率の値[%]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。×100≒73[%]前へ次へ答えを表示https://ja.mondder.com/fq?id=3279🔗もう一度解く書込みメモ計算機クリア0±^2√÷789×456+123-C0.=Officialこのアカウントで公開されている過去問に解説をつけたいという方がおられましたら問題差し上げますのでご連絡下さい。