発電所や変電所等の架空電線の引出口又はこれに接近する箇所には、避雷器を敷設しなければならない。解釈」における発電機の保護装置に関する記述である。発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメント解釈第42条からの出題である。発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。解釈」に基づく高圧架空電線に適用される高圧保安工事及び連鎖倒壊防止に関する記述である。mm以上の硬銅線であること。b)木柱の風圧荷重に対する安全率は,2.0以上であること。mm\(^2\)以上の硬銅より線を使用する場合を除く。d)支持物で直線路が連続している箇所において,連鎖的に倒壊するおそれがある場合は,技術上困難であるときを除き,必要に応じ,16基以下ごとに,支線を電線路に平行な方向にその両側に設け,また,5基以下ごとに支線を電線路と直角の方向にその両側に設けること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(エ)=150解説・コメント解釈第70条からの出題である。mm以上の硬銅線であること。b)木柱の風圧荷重に対する安全率は,2.0以上であること。mm\(^2\)以上の硬銅より線を使用する場合を除く。d)支持物で直線路が連続している箇所において,連鎖的に倒壊するおそれがある場合は,技術上困難であるときを除き,必要に応じ,16基以下ごとに,支線を電線路に平行な方向にその両側に設け,また,5基以下ごとに支線を電線路と直角の方向にその両側に設けること。おける,特殊場所における施設制限に関する記述である。火災のおそれがないように施設しなければならない。b)次に掲げる場所に施設する電気設備は,通常の使用状態において,当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメントa)は電技第68条から、b)は電技第69条からの出題である。火災のおそれがないように施設しなければならない。b)次に掲げる場所に施設する電気設備は,通常の使用状態において,当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。住宅の屋内電路の対地電圧を150V以下とすること。住宅と店舗,事務所,工場等が同一建造物内にある場合であって,当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し,その対地電圧を400V以下とすること。住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流450V以下とすること。電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施す。住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流450V以下とすること。直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満である。電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。300V以下とすること。解説・コメント解釈第143条からの出題である。