2018年12月月19日午後8時28分PSTヒーター入り水槽と自家発は電線で繋がっています。防音壁で覆われた変電設備と自家発のキュービクル。今回の自家発電設備は屋外にあるキュービクル式のものでしたが、他にも屋内にあったりキュービクル式以外のものだったりと種類も様々です。...、、運転停止されていしまいました...。“故障”のランプが点灯し自動停止しました...。“油圧低下”のランプが点灯しました...。自家発停止の原因は、メンテナンス不足でエンジン内に油がうまく回っていなかったことのようでした。oO(今回は燃料のフィルターと...、、エンジンオイルのフィルターを交換しました...。)交換用の各種オイルとフィルターを準備...。エンジン回りのパーツは自動車と似ていますね...。取り外したらヘドロ状のエンジンオイルが...。新旧を比べるとその劣化具合が一目瞭然でした...。