機器及び配線器具への配線をプレハブ化した製品で、戸建住宅及びアパート、ビル・マンションなど様々な建物・施設で利用されています。)を専用工場で行っています。結線したケーブルの全数回路検査を工場で行って出荷しますので、品質面での信頼性に優れています。(JCS)の認定を取得していますので、接続部分についてもケーブル同等以上の性能を有しています。省施工で大幅にコストダウンケーブルシースは用途別に色分け、表面には配線先の名称が印字され、誤配線防止とメンテナンス対応に優れています。照明・スイッチ回路の構成を工場内で加工を行うことで、電気配線作業の軽減及び施工の効率化が図れます。:JCS4398「屋内配線用ユニットケーブル」)性能確認試験に合格した製品です。ルームスターは、大きく3つの部分で構成されています。(1)結線部:複数のケーブルの導体を接続して回路を構成した部分です。(2)モールド部:ケーブルの結線部分を容器に収納し、樹脂を充填することにより絶縁処理を施した取付固定するための部分です。(3)ケーブル部:ケーブルは、原則としてJISC3342で規定するケーブル(VVF:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル)またはこれと同等性能を有する複合ケーブルで、導体サイズは1.6mm若しくは2.0mmのものを使用します。ルームスターを配線作業する際の行き先(機器及び配線器具)は、ケーブルシース色(赤:電源、青:スイッチ、黄:照明・換気扇、灰:コンセントその他)とケーブ表面の印字で判別ができようにしています。環境に優しいエコケーブルを使用したEMユニットケーブルもラインナップされています。■コンクリート面にモールド部を取り付ける際は、コンクリートからの溶液がモールド部保護用ケースに掛からないようにして下さい。溶液の影響を受けてケースが割れる場合がございます。■錆止め塗料を使用される場合は、塗料を十分乾燥させた後に取り付けを行うようにして下さい。乾燥していない状態でモールド部保護用ケースに付着するとひび、白化等が発生する場合がございます。製品種類ルームスターの種類には2種類、標準(ND)型とエコ(EMD)型が存在します。図面お客様から頂いた電気設備図面を元に、ルームスター配線用図面を作成します。戸建住宅の場合の仕様変更は、コンセントの増・移設、換気扇まわりが多くあります。その様な場合に対応するため、お客様のご要望によって、ユニットに「予備線」を設け、電源の追加工事が可能です。仕様変更対応スイッチの設置場所変更や配線器具変更などのご要望があれば、図面、製品に反映することが可能です。取付方法に応じてモールド部の穴を利用し固定頂けます。CONTACTこちらの製品についてのお問合せご質問や資料請求など、まずはお気軽にご相談ください。製品についてのお問合せなど、どんな小さなことでも構いません。お気軽にご連絡ください。