ビルメン・そ~と設備管理関係試験+αのメモです。進相コンデンサ設備に関する問題です。(令和5年下期問12と同じ問題です)(a)については「直列リアクトル(SR)」よりコンデンサの電圧を求めます。(b)については「力率を改善する場合のコンデンサ容量」よりコンデンサの容量を計算します。直列リアクトルが接続されているので、その無効電力分を加算する必要があります。進相コンデンサに直列に接続するコイル。進相コンデンサは、負荷設備で発生した高調波を増大させる特性があるため、直列コンデンサを挿入して回路を誘導性にすることで、高調波の拡大を防止し電圧のひずみを改善する。コンデンサ投入時の突入電流を抑え、異常電圧の発生を抑える。基本波に対しては進相コンデンサ(容量性)、第5高調波に対しては直列リアクトル(誘導性)で対応する。進相コンデンサのパーセントインピーダンス%ZCを100%として、直列リアクトルのパーセントインピーダンス%ZLが6%のとき、各電圧の比率は以下のようになる。上記の通り、進相コンデンサ設備全体の電圧Vは、LC直列回路となるので、進相コンデンサの電圧VCから直列リアクトルの電圧VL分を引いた値となります。問題文より、直列リアクトルのリアクタンスXLは、進相コンデンサのリアクタンスXCの6%なので、電圧の比率も同じになります。進相コンデンサ設備全体の電圧V=6600Vなので以下の式より進相コンデンサの電圧VCを求めます。負荷P1が一定で力率改善のために進相コンデンサQを挿入する。改善前:力率cosθ1、負荷P1[kW]、無効電力Q1[var]、容量S1[VA]改前後:力率cosθ2、負荷P1[kW]、無効電力Q2[var]、容量S2[VA]進相設備に直列リアクトルがある場合は、進相コンデンサの6%の直列リアクトル分が遅れ無効電力として使用されている。従って、進相コンデンサ自体の容量は、直列リアクトル分を追加したものとなる。$力率改善前の無効電力Q1と力率改善後の無効電力Q2を求め、差分から力率改善に必要となる無効電力Qを求めます。負荷P1=300kW、改善前の力率0.6より、cosθ1=0.6、sinθ1=0.8から無効電力Q1を求めます。$負荷は変わらずP1=300kW、改善後の力率0.8より、cosθ2=0.8、sinθ2=0.6から無効電力Q2を求めます。$力率改善に必要となる無効電力Qを求めます。$直列リアクトルが接続されているので、必要となる進相コンデンサの容量は、直列リアクトルの無効電力分を加算した値となります。直列リアクトルの無効電力は、進相コンデンサの6%なので、この分を加算した値を求めます。$解答(a)の解答は(5)となります。(b)の解答は(3)となります。2023.11.152024.03.29配線方式2024.01.042024.09.09保護協調2023.12.222024.04.26プロフィールほーすけ40代からビルメンに転職して仕事中です。ビルメンの給料を上げるには資格取得の手当は必須ですが、主に資格取得時の勉強メモを記述しています。やってみよう】ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。