2.3mではなく2.5mが適切です。解釈」に基づく電線路の接近状態に関する記述である。おそれがある状態をいう。未満に施設される状態をいう。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(オ)=損害を与える解説・コメント解釈第49条からの出題です。おそれがある状態をいう。未満に施設される状態をいう。おける無線設備への障害の防止に関する記述である。重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメント電技第67条からの出題です。重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。解釈」に基づく水中照明の施設に関する記述である。水中又はこれに準ずる場所であって,人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は,次によること。照明灯に電気を供給する電路には,次に適合する絶縁変圧器を施設すること。種接地工事を施すこと。次側電路は,次によること。開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は,過電流遮断器のみとすることができる。超える場合は,その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。b)2の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)3の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は,堅ろうな金属製の外箱に収めること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメント本問は条件としては人が感電事故を起こしやすい環境であることがわかるので、正確な知識がなくてもより厳しい基準を選択することで正解できます。水中又はこれに準ずる場所であって,人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は,次によること。照明灯に電気を供給する電路には,次に適合する絶縁変圧器を施設すること。種接地工事を施すこと。次側電路は,次によること。開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は,過電流遮断器のみとすることができる。超える場合は,その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。b)2の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)3の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は,堅ろうな金属製の外箱に収めること。次の文章は,「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に基づく風車に関する記述である。風車は,次により施設しなければならない。したときの最大速度に対し,構造上安全であること。風圧に対して構造上安全であること。ないように施設すること。することのないように施設すること。運転中に他の工作物,植物等に接触しないように施設すること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解説・コメント風車は,次により施設しなければならない。したときの最大速度に対し,構造上安全であること。風圧に対して構造上安全であること。ないように施設すること。することのないように施設すること。運転中に他の工作物,植物等に接触しないように施設すること。対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共有することなどの措置を取るように指示することができる。対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共有することなどの措置を取るように指示することができる。対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。過電流継電器(以下「OCR」という。)と真空遮断器(以下「VCB」という。動作ロックボタンを押しておく)。変流器二次電流による引外し方式)。R[Ω]の抵抗値を適正に選択しなければならない。R[Ω]を次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。内部抵抗,トリップコイルの抵抗及びその他記載のないインピーダンスは無視するものとする。誘導性リアクアンス→誘導性リアクタンス解説・コメントまずOCR動作前のことを考えます。次にOCRが動作するとリアクタンス10[Ω]のコイルが直列に並びます。≧3と表すことができる。V=9Rを代入し、式変形を行うと、R\(^2\)≧3.54[Ω]となる。選択肢の中で3.54の直近上位の(2)が正解となる。線式架空電線路がある。V)を加える絶縁性能試験を実施した。次の(a)及び(b)の問に答えよ。この試験で許容される漏えい電流の最大値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。[Ω]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。電線と大地との間の絶縁抵抗は、漏洩電流が最大供給電流の2000分の1を超えないようにしなければならない、と定められています。[A]3線を一括して絶縁性能試験を実施しているため、この3倍まで許容することができます。許容電流I"=I'×3=0.357[A](b)本問では1線あたりの絶縁抵抗が問われていることに注意する必要があります。単相3線式の対地電圧は中性線ともう1線の線間電圧と等しいので105[V]です。=882.4[Ω]この値が二次側電線路と大地との間で許容される最低限の絶縁抵抗となります。%である高圧受電需要家について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。この需要家の負荷は低圧のみであるとし,変圧器の損失は無視するものとする。変圧器,複数台で電力を供給する。この場合,変圧器の必要最小限の台数として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。[MW・h]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。最大需要電力は560[kW]であることが導ける。これは有効電力を示しているため、総合力率=90[%]を用い、皮相電力[kV・A]を求める。皮相電力は622[kV・A]これを1台あたりの変圧器の能力100[kV・A]で割ると、6.22[台]必要であることがわかる。直近上位の整数である7[台]が正解となる。×100と表すことができる。ある月の最大需要電力は(a)より560kW。時間は発電せずに自然流量の全量を貯水する。Q\(_P\)[m\(^3\)/s]の使用水量で発電して貯水分全量を使い切るものとする。このとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。運用に最低限必要な有効貯水量の値[m\(^3\)]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。Q\(_P\)[m\(^3\)/s]で運転しているときの発電機出力の値[kW]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。%で一定とし,溢水はないものとする。20400解説・コメント(a)問題文より、20時から翌朝8時までの12時間に貯留される量が、最低限必要な貯水量V[m3\(^3\)]ということが読み取れます。=432×10\(^3\)(b)使用水流量Qpを求める。どの時間帯でも10[m\(^3\)/s]は使用しており、10時間はQp-10[m\(^3\)/s]の使用量である。総使用量は{10×12+(Qp-10)×10}×60×60=36000(Qp-10)[m\(^3\)]となるこれが自然に溜まる水量10[m\(^3\)/s)]60×60×24[hr]=864000[m\(^3\)]と等しいため、Qp=22[m\(^3\)/s]となる。[kW]前へ次へ答えを表示https://ja.mondder.com/fq?id=3292🔗もう一度解く書込みメモ計算機クリア0±^2√÷789×456+123-C0.=Officialこのアカウントで公開されている過去問に解説をつけたいという方がおられましたら問題差し上げますのでご連絡下さい。