当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線の対地電圧は、300V以下としなければならない。ケーブル工事により敷設することとされている。解釈」における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する記述である。3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。おいて,逆向きの潮流を生じさせないこと。当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は,この限りではない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。コメントa)、b)は解釈第226条、c)は解釈第228条からの出題である。3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。おいて,逆向きの潮流を生じさせないこと。当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は,この限りではない。次のa)~e)の文章は,図の高圧受電設備における保護協調に関する記述である。これらの文章の内容について,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。受電設備内(図中A点)において短絡事故が発生した場合,VCB(真空遮断器)が,一般送配電事業者の配電用変電所の送り出し遮断器よりも早く動作するようにOCR(過電流継電器)の整定値を決定した。(真空遮断器)が動作するよりも早くLBS2(負荷開閉器)のPF2(電カヒューズ)が溶断するように設計した。低圧のMCCB2(配線用遮断器)の負荷側(図中C点)で短絡事故が発生した場合,MCCB2(配線用遮断器)が動作するよりも先にLBS2(負荷開閉器)のPF2(電カヒューズ)が溶断しないように設計した。SC(高圧コンデンサ)の端子間(図中D点)で短絡事故が発生した場合,VCB(真空遮断器)が動作するよりも早くLBS3(負荷開閉器)のPF3(電カヒューズ)が溶断するように設計した。)は,高圧引込ケーブルで1線地絡事故が発生した場合であっても動作しないように設計した。解説・コメント高圧受電設備における保護協調に関する出題である。保護協調とは、系統や機器に故障が発生した時、故障箇所を早期に検出して切り離すことで、故障の波及・拡大を防いで健全回路の不要遮断を避けることをいう。