ビルメン・そ~と設備管理関係試験+αのメモです。方針コンデンサの合成静電容量に関する問題です。上記より考えたいと思います。解法(a)「コンデンサのΔ→Y変換」RまたはZがすべて同じ場合、Y結線後のRまたはZは、Δ結線時の1/3となる。ZがコンデンサならZ=XC=1/ωCなので、変換後はZy=1/ω3Cとなる。従って合成した1個の静電容量は3Cとなる。$上記より「コンデンサのΔ→Y変換」では、Y変換後の静電容量は3倍となります。問題文よりΔ結線の静電容量は3μFなので、Y変換後の静電容量Cは以下となります。$(b)問題文の通り、端子bーcーd間をY結線にして、さらに見やすく直列並列回路に整理すると以下のような回路となります。(a)より、Y結線の静電容量は元の3倍になります。$b点を挟んだ二つのコンデンサ直列回路の合成静電容量Cbを求めます。$c点を挟んだ二つのコンデンサ直列回路の合成静電容量Ccを求めます。$CbとCcのコンデンサ並列回路の合成静電容量Cbcを求めます。$Cbcと残りのd点のコンデンサ直列回路の合成静電容量C0を求めます。$解答(a)の解答は(5)となります。(b)の解答は(3)となります。2023.11.152024.03.29配線方式2024.01.042024.09.09保護協調2023.12.222024.04.26プロフィールほーすけ40代からビルメンに転職して仕事中です。ビルメンの給料を上げるには資格取得の手当は必須ですが、主に資格取得時の勉強メモを記述しています。やってみよう】ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。