収束に向けた道筋」をとりまとめ、同年7月19日に、「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を目標とするステップ1を達成しました。1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップをとりまとめました。2013年11月18日、4号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を開始しました。これに伴い、中長期ロードマップの第1期(ステップ2完了から2年以内に使用済燃料プールからの燃料取り出し開始)を前倒しして達成し、中長期ロードマップの第2期へ移行しました。状況について、以下のとおりお知らせいたします。モニタリングポストNo.7近傍(敷地南側)に設置しているダストモニタにおいて、ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報(警報設定値:1.0×10-5Bq/cm3)」が発生。その後、同日午後2時6分、当該モニタの「高警報」が復帰しており、警報発生前の値に戻ったことを確認。当該モニタリングポスト以外の発電所構内のダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動はない。同日午後0時40分時点の風向および風速は以下の通り。<風向:南南東、風速:4.3m/s>なお、風向については、同日午前11時20分から南南東であり、発電所方向に向かって吹いていたものであることを確認。当該ダストモニタの「高警報」が発生した原因について、自然条件や構内外の作業状況を確認した結果、今回のダストの上昇は、以下のことから発電所構内の作業に伴うダストの放出ではなく、発電所南側に位置する道路をダンプが通過したことにより路面の砂塵が舞い上がり、MP7近傍のダストが局所的に上昇し、それをダストモニタが検知した可能性が高いと考えている。(1)1号機原子炉建屋カバー解体工事においては工事エリアに設置したダストモニタに有意な上昇がなかった。(2)2号機、3号機がれき撤去関連の作業においても作業に伴うダストの上昇はなかった。(3)フランジタンク解体作業についても当該時間にダストの舞い上がる作業はしておらず、かつ作業中にダストの上昇がなかった。(4)構内に設置した10か所の連続ダストモニタの指示値にも有意な変動はなかった。(5)MP7を含む8か所のMP指示値及び当該ダストモニタ以外の敷地境界のダストモニタ指示値に有意な変動はなかった。(6)MP7近傍のダストモニタの指示値が上昇する約1時間前から南東又は南南東の風約5mが吹いている状態であり、発電所敷地外から発電所に向かって風が吹いていた。(7)MP7近傍をダストが上昇した時刻頃にダンプが3台通過していた。その後、当該モニタの「高警報」が発生した際に使用していたろ紙を回収して分析の結果、セシウム134およびセシウム137(天然核種以外の核種)が検出されたが、それ以外の核種は検出限界値未満を確認。・セシウム134:2.0×10-6Bq/cm3・セシウム137:8.9×10-6Bq/cm3当該ダストモニタ「高警報」が発生した時間帯に、ダストが上昇する作業の有無について追加調査を行ったが、発電所構内において該当する作業は確認されなかった。当該ダストモニタ「高警報」が発生した時間帯に、モニタリングポストNo.7(以下、「MP7」という。)近傍を通過した車両(ダンプ3台)の汚染検査を行ったところ、スクリーニング基準値(13,000cpm)未満であることを確認した。MP7近傍の道路等の砂塵(土埃)について分析したところ、セシウム134およびセシウム137が検出された(それ以外の核種は検出限界値未満)。セシウム134:1.9×104Bq/kg・セシウム137:8.9×104Bq/kg上記の調査結果から、当該ダストモニタ「高警報」が発生した原因は、発電所構内の作業に伴うものではなく、発電所構外(南側)に位置する道路をダンプが通過した際に砂塵が舞い上がり、局所的に上昇したダストをMP7近傍のダストモニタが検知したものと推定。当該道路の砂塵(土埃)の除去等について、今後検討していく。※サブドレン他水処理施設について、一時貯水タンクFの分析結果[採取日2016年1月5日]については、運用目標値を満足していることを確認。2016年1月17日午前10時3分より海洋への排水を開始。排水状況については、午前10時18分に漏えい等の異常がないことを確認。※サブドレン他水処理施設について、一時貯水タンクGの分析結果[採取日2016年1月7日]については、運用目標値を満足していることを確認。※地下水バイパス揚水井No.1~12のサンプリングを継続実施中。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。※H4エリアIグループNo.5タンクからの漏えいを受け、同様の構造のタンクの監視を継続実施中。<最新のパトロール結果>1月16日のタンクエリアパトロールや汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常がないことを確認。H4エリアタンク周辺のサンプリングを継続実施中。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。※H6エリアC1タンクからの漏えいを受け、H6エリアタンク周辺のサンプリングを継続実施中。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。※1~4号機タービン建屋東側に観測孔を設置し地下水を採取、分析しており、2013年6月19日、1,2号機間の観測孔において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出されたことを公表し監視強化するとともに、1,2号機タービン建屋東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット(南)から地下水をくみ上げ中。2013年11月27日に採取した2,3号機取水口間ウェルポイント北側における分析結果で全ベータが高い値で検出されたことから、計画的に2,3号機東側に設置したウェルポイントから地下水のくみ上げを実施。3,4号機間においては2015年4月1日、ウェルポイントからの地下水の汲み上げを適宜実施中。1,2号機間護岸エリア地下水観測孔No.0-3-2でトリチウムが検出されていることから、2013年12月11日より当該観測孔からの地下水の汲み上げを適宜実施中。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。<拡散防止対策>地下貯水槽No.1~3の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽No.1,2のドレン孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を適宜実施中。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。2号機放水路立坑において、セシウム137の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。※耐圧ホースから漏えいした水が側溝からK排水路を経由し、港湾内に流出したことから、K排水路排水口ならびに港湾口連続モニタの監視を実施。<最新のサンプリング実績>今回の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。