DENKO(因幡電機産業)本文へジャンプします。vol.13業界情報やソリューション事例など因幡電工からの情報をお届けします。vol.13冷媒用被覆銅管の腐食や割れをvol.12でご紹介しましたが、大気や水分に晒されることで変色することもあります。発生現象を理解して、未然に予防する対策をしましょう。1.銅管の変色(現象)通常、銅管の表面は目に見えないごく薄い酸化被膜で覆われている。大気や水分に晒される中で、徐々に酸化被膜が厚くなり、褐色を呈し、さらに暗褐色~黒褐色へと色調が変化する。直接風雨に晒される環境では、銅屋根のように緑青の生成に至ることがある。表面が滑らかな変色は腐食に至ることはない(※)。緑青のように濃い変色などで表面に凸凹が見られる場合や剥離が認められる場合は、継手の気密性を損なう可能性があるため、継手との接合部の変色に対しスチールウールでの研磨を行う等、変色除去の処置が必要である。剥離した酸化物が管内に混入した場合は、空調機の故障に繋がるので、特に注意を要する。屋外の施工済配管においては、被覆から露出している銅管の外面に緑青が見られることがあるが、腐食に至ることはない(※)。施工に使用する銅管は、高温・多湿を避け屋内で保管することで、緑青のような重度の変色を抑制することができる。施工時に余った銅管は、包装袋に戻す等、湿度の影響に配慮し保管することが望ましい。vol.12冷媒用被覆銅管はさまざまな環境や外部要因から非常に稀ですが腐食・割れが生じることがあります。そのような問題を予防する対策をご紹介します。vol.2冷媒用被覆銅管に使用されている保温材は、一般に難燃性を有した材料で、配管内に異物が入ると機器の運転に支障が生じたりするため、保管方法や取り扱いに注意するポイントがいくつかあります。当日施工がスムーズに行えるように事前にポイントを抑えておきましょう。一覧ページへ業界情報やソリューション事例など因幡電工からの情報をお届けします。vol.21TOPお問い合わせ随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。