こちらからお進み下さい。200KVAまでなら、お値打ち価格の一律80,000円(税抜き)でご提供させて頂きます。第二種電気工事士の免許を持った有資格者が、お客様にご満足頂けるようなサービスをご提供いたします。今から10年前に発生した東日本大震災で、多くの自家発電設備が稼働しなかったことを鑑みて、消防法では平成30年6月1日より自家発電設備に対して総合点検時に、30%以上の負荷をかけることが義務化されました。今年で東日本大震災から10年です。日本国内における過去4年間(2014年~2017年)の震度1以上の地震発生回数は12,506回で、約3時間に1回の割合で地震が発生しています。そのような地震大国で建物内の人々の安全を守ることを考えると、自家発電設備を設置して災害に備えることが重要であり、必要不可欠となります。受け付けてくれないケースも出て来ました。平成3年5月から全国統一的に実施されております。)した点検事業者等に対してラベル(ステッカー)を交付し、点検事業者等は、点検を適正に行われた証として消防用設備等にこのラベル(ステッカー)を貼付するものです。添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。総合点検時に1年に1回30%以上の負荷をかけることが義務付けられております。電気事業法の月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。行うメリットは、早い段階で自家発電設備の故障がわかり、メンテナンスを行うことで自家発電設備の寿命を延ばします。自家発電設備内に溜まったカーボンを燃焼させることにより、自家発電設備の寿命を延ばします。軽油が減った分(約5リットル)軽油を給油します。燃料の軽油が半分を切っていた場合は、不備事項となりますので、別途費用で燃料を給油します。石油連盟の推奨する軽油の保管期限はおよそ6ケ月です。目安に過ぎませんが、長期保管することで酸化が進み、不完全燃焼(カーボンの体積)などの不具合が生じる可能性がありますので、保管する軽油は定期的に入れ替える必要があります。定期的に自家発電設備を稼働している場合は、軽油が循環しているので酸化の進みが遅くなります。使用されているのはガスタービンが約1割でディーゼルエンジンが約9割です。ディーゼルエンジンが自家発電設備市場のほとんどを占めています。ガスタービンは振動や騒音が少ないところがメリットです。その反面、本体価格が高く、燃料のコストがディーゼルエンジンの約2倍です。燃料タンクが大きくなるので全体的に場所を取ります。メーカーしか修理出来ないといったデメリットもあります。ディーゼルエンジンは広く流通しているので交換部品の調達がしやすく、メーカー以外(汎用品)でも修理が可能でメンテナンスがしやすいのがメリットでもあります。騒音や振動についてはまだまだ課題がありますが、ガスタービンと比べて価格が安く耐久性が高い機種が豊富なところもメリットとなります。問3では、解釈の仕方により実負荷試験でも良いというように取れます。実負荷試験のメリットは、価格を抑えられることです。実負荷試験を行った場合、商用電源が復旧しない可能性があります。自家発電設備が消防用設備と事業用設備の兼用で使われている場合には、実負荷試験中にサーバー室等でデータのバックアップを取っている時にはバックアップが取れていない可能性やエレベーターが停止してエレベーター内に閉じ込められてしまう可能性も出て来ます。免許を持った有資格者が行うのが望ましいと考えられています。延床面積1,000m2以上です。201KVA以上は、別途御見積となります。別途御見積となります。6600Vの高圧式自家発電設は、別途御見積となります。中部消防点検サービス株式会社では、つい忘れがちで面倒な所轄の消防署への報告も代行して行います。中部消防点検サービス株式会社は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円の損害責任保険特約を結んでいます。郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について点検結果における防火対象物の関係者の負担を軽減し、点検結果率の向上を図るためには、郵送による点検報告を積極的に推進することが適当であるとの結論が出ました。平成31年4月26日通知)消防法第17条3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、点検結果を郵送で点検報告が出来るようになりました。保存期間は、原則3年間です。経過一覧表を保存して下さい。消防署長が適当と認めるときは、3年を経過しない場合でも同様の措置を認めることがあります。詳細は、管轄する消防署にお問い合わせください。昭和36年自治省令第6号)において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の印マークを削除するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。令和2年4月1日通知)メリットは、お客様に押印して頂く手間が省けることです。デメリットは、お客様が点検結果報告書の内容を確認しなくても所轄の消防署に点検結果報告書を提出できてしまうことです。中部消防点検サービス株式会社では、点検後の不備事項等を確認して頂く目的で押印が必要なくても、点検結果報告書をお客様に確認して頂いたのちに所轄の消防署へ点検結果報告書を提出することを続けていきます。▶YouTubeのこちらをご参照下さい。予防課の外部リンクのこちらをご参照下さい。詳しくは、こちらの会社案内をご参照下さい。詳しくは、こちらの点検項目をご参照下さい。詳しくは、こちらの試験項目をご参照下さい。詳しくは、こちらの改修工事をご参照下さい。詳しくは、こちらの建築基準法第12条関連をご参照下さい。こちらの外部リンクをご参照下さい。愛知県内の所轄の消防署へのお問い合わせは、消防機関-愛知県のこちらの外部リンクをご参照下さい。日本消火器工業会のこちらの外部リンクをご参照下さい。詳しくは、こちらの中部消防点検サービスについてをご参照下さい。詳しくは、こちらのお見積りフォームよりお問い合わせ下さい。詳しくは、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。詳しくは、こちらのオンライン商談(ZOOM)よりお問い合わせ下さい。Mapsをご参照下さい。お気軽にご連絡下さい。