一般の人には気づかれないものだけれど建物にはさまざまな『せつび』が設けらていてしっかりと働いているのです。観れば、見えるものなのです。それらを探し出しては愛でる、そんなブログです。>>2021年05月31日ピットの中の給排水管トイレのピットに、潜ってみよう。そこには、配管たちがたくさん並んでいる。ねずみ色のは、塩ビ管。排水管として使用されている。結露して水滴まみれにならないように保温材が被せてあって、更に防水布で巻いてある。この黒い保温外装は、最近では使わなくなった。やって、螺旋状に布を巻いていくのはえらく手間がかかるし、時と共に緩んできたりするし、剥がれてきたりするし。ピット内の排水管は、ふつうは保温しない。配管吊金物が、サビサビである。近年では、ピット内の吊金物はステンレス製とするけれどこれを造ったときは、そうじゃなかったようだ。配管ルートを追っていく。図面とは違う位置に通っているんだが。1m以内くらいの位置ズレは、ご愛嬌。繋がりや分岐なんかが違っていても、まあよくあること。図面に描いてない管がいっぱいあったり、それだって驚くほどのことではない。現地は調査せざるを得ない。委託費出せないから調査不要とか、そんな理由で調査無し・既存図面だけを頼りに設計積算せよとの指令がある場合には後から文句言わないでね、とあらかじめ念を押しておかなきゃならない。「図面が間違っている」と怒られても、困るんだから。ピットの外周貫通部には防水処置がしてある。あの壁の向こうは土だから、貫通部の隙間から水分が流入してこないように布を詰めたりモルタルを詰めたり、いろいろする。水密装置もあるけど、結構高価だ。場所によっては、排水管表面にも結露の水滴がついている。