漏水を修理しました(神奈川県南足柄市)神奈川県南足柄市で給湯配管の漏水を修理しました。南足柄市の一戸建てで、目視では水漏れは見えないのに僅かに水道メーターが回っているとのことでした。現場の床下点検口を開けてみましたが、水漏れの箇所は見えませんでした。そこで、給湯配管が被覆銅管だったため、被覆をカッターで切ったところ、水が出てきました。水が出てきた所の配管は傷が付いていたりはしていませんでした。よって、銅管に経年劣化でピンホールがあいて、被覆があるので水がつたって別の箇所から水漏れしていると思われます。給湯配管が被覆銅管の場合は実際にピンホールが出来ている箇所と、水が出てくる箇所が違うケースが殆どです。被覆がある為につたってきて別の箇所で水漏れするので、ピンホールの箇所を特定するのはかなり困難です。床下の場合は身体が入らないので全ての配管を確認することは出来ません。よって、給湯器から各蛇口まで新たに給湯配管を引き直すことになりました。給湯配管を耐熱性塩ビ管(屋外)と架橋ポリ管(屋内)で施工します。蛇口近くの壁にハンマードリルで穴を開けて、屋外から配管を通します。配管は壁沿いに這わせて給湯器に接続します。蛇口は水栓ソケットで配管と繋ぎます。屋外は塩ビ管に保温材を被せてキャンパステープを巻いて、バンドに壁で固定します。地面が土の箇所は掘削して配管を埋設します。トラブルの料金詳細はコチラ!神奈川水道コラム~雑談と世間話~お湯は、給湯器が水に熱を加えて作られるものです。その力や容量によって、「〇号」という形で力の大きさを示しています。給湯器でお湯をわかすためには「水」、水をお湯にするための燃料となる「ガス」、給湯器自体を動かすための「電気」が必要です。そのため、給湯器には水道管、ガス管、電源線が接続されています。沸かしたお湯を住宅内の蛇口やお風呂に供給するために、給湯器からは給湯管や、お風呂の追い焚き管が出ています。水道業者は給湯器の設置工事は出来ません。水からお湯になるまでガス給湯器は、水の通水がスイッチ代わりになっています。そのため、蛇口のお湯ハンドルをひねったり、リモコンでお風呂へのお湯はりボタン、追い焚きボタンが押されると、給湯器内部に通水が始まり、給湯器内部にある水量センサーが感知して、お湯の温めが開始されます。給湯器内部に通水した水は、ガスを利用した熱交換器という機械でお湯に温められ、給湯管や追い焚き管を通って蛇口や浴槽に給湯されます。水の通水がスイッチになっている給湯器ですが、機器自体は電気で動いているため、停電の際はリモコンがあってもお湯を出すことができません。シングルレバー水栓を使用している場合、水かお湯か分かりにくい中央で吐水すると、お湯が出ていなくても給湯器自体は稼働している可能性があるので、電気代が無駄にかかってしまう事になり兼ねませんので、注意が必要です。(引用:交換できるくん)*********豆知識「ホールソー」ってなに?単純に和訳すると「穴を開ける刃物」です。遠からず、そのような道具です。電動ドリルの先に、ホールソーという丸い形に穴を開けるために先がのこぎり状になっている部品です。中心にもドリルが付いているので、そこを芯として穴を開けることが出来ます。今回は50mmの配管を通すので、一回り大きな穴を開けました。音がするので、あまり薄い板には向きません。薄い板の場合は、また別の道具を使って繊細に穴を開けていきます。*********豆知識「被覆銅管(ひふくどうかん)」ってなに?現在と違って、今まではお湯(給湯)の配管は銅管と決まっていました。給湯に銅管を利用するのは、熱伝導率が高く、給湯器内で早く水からお湯に変換できるからです。外部の配管の場合、銅管を配管してそのままにしません。銅管のまま配管してあると、熱伝導率が高いせいで、目的地まで到着する間に、逆に熱が冷めてしまいます。そのため、「被覆」という、保温材を巻いて作ってある製品が販売されているのです。被覆配管を使用しない場合は、銅管で配管した後保温材を巻いて仕上げます。*********豆知識「テックタッチ」ってなに?銅管溶接のほかにテクタッチというワンタッチ式ソケットを接続する方法もあります。バーナーなどの火器を使わないので安全性や施工性は高いです。銅管表面がデコボコだと水漏れする可能性がありますので、銅管ブラシで良く磨くことが重要です。テクタッチで補修する場合は銅管を銅管ブラシで磨いて表面を平滑にします。テクタッチの利点としては溶接のように火を使わないで済むことです。差し込む面が凸凹していると隙間から漏水する可能性があります。屋内であれば架橋ポリ管を使って施工している場合もあります。その場合は割れている箇所の両側を切断し、ポリ管用のソケットで新規の管を繋げれば完了です。ソケットは糊も使わず差し込むだけなので簡単です。架橋ポリ管は日光の紫外線で劣化するので屋外使用はNGです。屋内配管の場合は配管むき出しでは無く、リフォームカバー(エアコン配管の白いカバー)を付ける時があります。リフォームカバーを付けると見た目が自然で、身体がぶつかってしまっても配管に直接衝撃はいきません。テクタッチは、銅配管施工作業を改革します。はんだ付けやかしめ方式など専用工具を用いた作業が省けるので大幅なコストダウンが可能です。・“カチッ”と当たるまで差し込むだけで接続できます。施工時間が短縮できます。工具不要なので狭い所でも施工できます。施工時の角度調整が容易です。接続銅管の質別は問いません。(ガス配管へは使用不可)(参考:ベストなパーツ)***********豆知識「点検口」ってなに?その名前の通り、建物の状態を確認するために必要な「点検口」。住宅の基礎、梁や柱、設置する金物類や断熱材は施工後、内装によりすっかり隠れてしまい、外部から確認することができません。見えないところで基礎の劣化やシロアリの発生、湿気やカビによる躯体の老朽化が進行していた場合、点検口が無ければ内部の状態を発見・確認することができず、事態はさらに悪化してしまいます。いったことから、点検口は住宅の施工状況や健康状態、しいては住宅の寿命や資産価値にまで影響する重要箇所です。一部の建売住宅などでは点検口の数が足りなかったり、また点検口自体が設置されていないケースがあるのも事実。新築住宅を購入する際は、点検口の有無について確認しておいた方が安心です。建売住宅の場合、すでに建築が済んだ住宅であれば、現場で目視によって点検口の確認を行います。設置されている点検口が、住宅内部を確認しづらい場所に設置されていたのではその役割を果たすことができないため、実際に内部を覗いてみましょう。(引用:ドモシカハウス)また、新しく点検口を設置する工事も承っておりますので、御用の際はご連絡ください。水道トラブルを熟練のスタッフが丁寧に修理しますので安心してお任せください。配管の水漏れを修理をしたい、配管の引き直しをしたい、下水つまりの解消、下水管を修理したい等のご要望も、高い技術で信頼と実績がございます。設置等にもスピーディーに対応します。【お見積り】ご相談・お見積りは無料で、お気軽にご相談下さい。9~23時まで営業しておりますので、電話またはお問い合わせメールより、お気軽にご連絡ください。(場合によっては夜間対応も実施します)現場をみて無料でお見積り致します。都合がつけば、静岡県東部や東京都内も対応しますのでお気軽にお問合せ下さい。現場を見て最適な方法をご提案いたします。水道トラブルでお困りの際は神奈川水道へお問合せ下さい。Article2024.10.16ブログシャワーが出ないのにカランは出る?故障の原因と直し方2024.10.07ブログ洗濯機で水が少ししかでないのは故障?確認したい8つのポイント2024.09.08ブログ下水の臭いが上がってくる対策はコレ!プロが教える5つの秘策Archive2024年10月2024年9月2024年8月2024年7月2024年6月2024年5月2024年4月2024年3月2024年2月2024年1月2023年12月2023年11月2023年10月2023年9月2023年5月2022年11月2022年9月2022年6月2022年3月2021年12月2021年10月2021年8月2021年7月2021年6月2021年5月2021年4月2021年3月2021年2月2021年1月2020年12月2020年11月2020年10月2020年9月2020年8月2020年7月2020年6月2020年5月2020年4月2020年3月2020年2月2020年1月2019年12月2019年11月2019年10月2019年8月2019年7月2019年6月2019年5月2019年4月2019年3月2019年2月2019年1月お問い合わせ電話でのお問い合わせ0120-578-022営業時間09:00~23:00(年中無休)webでのお問い合わせお問い合わせはコチラ©。