2023/10/10小さなことから。配管・ケーブル皆さんこんにちは!関西サービスセンターの藤戸です。今回は定期点検で、いつも通りに点検していますと...絶縁抵抗が低い回路が!他は50MG以上あります。問題はないのですが、スルーせずに調査をすることにすると...コネクタが泥に浸かっていました。結束材が経年劣化で外れてケーブルが垂れ下がった為、このような結果に。これ雨の日とかもっと絶縁悪いかも...。放っておくと地絡の可能性がありますので、再度結束し直します。結束後の測定値は50MG以上、他の回路と同じになりました。発電設備の無事故での運営に繋がると思います。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。