横浜市港北区で床下の水漏れを対応しました。床下の水漏れは点検口からもぐりこみ作業します。【配管補修】床下の鉄管からの水漏れを対応しました(横浜市港北区)ブログ2020.11.27ブログ【配管補修】床下の鉄管からの水漏れを対応しました(横浜市港北区)こんにちは。水路を整備したことで有名な都市ってどこだかわかる人はいらっしゃいますか?正解は「ローマ」です。学校の世界史の授業で「ローマ水道」という言葉を習いませんでしたか?このローマ水道は紀元前312年から3世紀にかけて古代ローマで作り上げられた水道で、当時としては画期的な設備となっていました。ローマ水道を作った目的は工場や都市部に安定して水を供給し続けるというものでした。これにより、古代ローマは目覚ましい発展を遂げ長く繁栄することになります。この水道は古代ローマが成し得た素晴らしく偉大な業績として今なお語り継がれていますよね。ちなみに、古代ローマ帝国滅亡後1000年の間には、ローマ水道のような素晴らしい水路が作られることはなかったそうです。技術も知識も1000年も経てば驚くほど進歩するはずなのにです。古代ローマ人は1000年以上技術と知識を先取りしていたと言えるのですよね。ローマ水道の長さは全長350キロメートルとも言われていましたが、地上に建設された部分はわずか47キロメートルです。残りは地下に建設されていたという事ですね。これも非常に利にかなっている作り方で、敵からの破壊を防いだり様々な遺物が水路に入り込み水の流れを遮断させない為の工夫であると言われています。水道を地下に作るというのは現在においても基本となっていることですから、この頃の考えを今なお受け継いでいると言っても良いのかもしれません。当時はポンプなどもなく、水の流れは完全に「重力」に依存するものでした。水が途中で止まることなく目的の場所まで到達するためには精度の高い設計が必要とされたわけです。それをこの時代の人々が成し得たという事には驚きを隠せません。ローマ水道を見習って私たちも精度の高い素晴らしい施工をすべきだと痛感しているところです。水道に携わるものとして、このローマ水道は目標とすべきものであり尊敬すべきものです。今、世界は大変な状況ですから、気軽に見に行ったりすることはできませんが機会があれば人生で一度は訪れてみたいと考えています。皆さんもぜひ一度ローマ水道をその目でご覧になってみてはいかがでしょうか?今回は「ローマ水道」についてお話させていただきました。これほどまでに精巧な水路がこの時代に作られたという事には非常に驚いていますが、「水」の性質を努力して学んだ結果であると私は考えています。水道に携わるものとして、これからも勉強を怠ることなくクオリティの高い施工を続けていこうと改めて感じているところです!*************それでは続きまして、弊社で最近施工した業務をご紹介して行きます。横浜市港北区で水漏れを対応しました。横浜市港北区の一戸建てで、水道管から水漏れしているので、すぐに来てほしいということでした。30代の男性からのご依頼でした。急ぎのお問合せでしたので、即日対応致しました。台所の床下部分で点検口から覗いたところ、水道管は鉄管で、鉄管の直管と継手の間から水が漏れていました。鉄管は20年以上経っていると、錆びてきて管に穴が開いて水漏れしたりするケースもあります。そのような場合は蛇口から大抵、赤錆が出てきます。水が漏れている箇所の両端をサンダーで切断します。鉄管の両端の切り口にそれぞれLAジョイントを接続します。LAジョイントの先には耐衝撃性塩ビ管HIVPを繋いで補修します。鉄管はネジ接合なので、作業出来る位置にネジ接合があれば、ネジ接合の箇所の鉄管を回して取り外します。その際に、鉄管が錆びて固くなっており、回らなくなっている場合はバーナーを当てるとパイプレンチで反時計回りに回して取り外すことが出来るようになります。取り外したネジ接合のオスネジにHIVPの水栓ソケットを繋げることでHIVPに変換出来ます。【配管工事の資格】このような水圧がかかる給水配管等の工事の場合は、その区域の指定工事店が行うことが決まっていますので、ご相談下さい。いう資格を得て、水道局へ申請する必要があります。今回は給水配管からの水漏れでしたが、お湯の場合は給湯配管と呼びます。年数が経っている建物の給湯配管の場合は銅管が多いです。管に穴が開くケースがあります。銅管の場合は鉄管と違って、手で曲げて折れる軟らかい材質です。これらのことから銅管の水漏れ依頼は非常に多いです。配管の水漏れと言っても給水配管と給湯配管では材質が違うので、現場を見て対応方法をご提案致します。給水であれば鉄管、給湯であれば銅管から水漏れするケースが多いです。どちらも金属なので、経年劣化でピンホールが空いてそこから水漏れします。(配管の継ぎ手部分などから穴が開いてしまう事)鉄管の場合は腐食(さびて配管が薄くなる事)の程度に依りますが、腐食が軽い場合はネジ接合部分のネジが取れたらネジ接合の箇所から新しい継ぎ手を使って直します。ネジ接合が見当たらない場合は管の途中で切断し、LAジョイントを接続し、配管を新たに補修します。銅管の場合は、可燃物が周りになく、スペースが取れそうならば、水漏れ箇所の両端を切断し、銅管溶接を行います。溶接は技術が伴いますが、一番確実で一番長持ちです。溶接が出来ないような場所ではテクタッチというワンタッチ式ソケットを繋いで、そこから配管補修を行います。現場を見て対応方法をご提案致します。************豆知識「点検口」ってなに?その名前の通り、建物の状態を確認するために必要な「点検口」。住宅の基礎、梁や柱、設置する金物類や断熱材は施工後、内装によりすっかり隠れてしまい、外部から確認することができません。見えないところで基礎の劣化やシロアリの発生、湿気やカビによる躯体の老朽化が進行していた場合、点検口が無ければ内部の状態を発見・確認することができず、事態はさらに悪化してしまいます。いったことから、点検口は住宅の施工状況や健康状態、しいては住宅の寿命や資産価値にまで影響する重要箇所です。一部の建売住宅などでは点検口の数が足りなかったり、また点検口自体が設置されていないケースがあるのも事実。基本的に「床下点検口」はキッチンの床下収納が兼ねている場合か洗面所の床に設置されています。「天井点検口」はユニットバスの天井に設置されている場合が多く、在来工法の浴室は洗面所の天井に設置して主に浴室の換気扇の修理がしやすいように設置されています。新築住宅を購入する際は、点検口の有無について確認しておいた方が安心です。古い住宅では点検口のような四角形の蓋を見つけることができなくても、押し入れの天井板を簡単にずらして屋根裏を点検できることも少なくありません。建売住宅の場合、すでに建築が済んだ住宅であれば、現場で目視によって点検口の確認を行います。確認のため実際に内部を覗いてみましょう。これらを最優先に行うことが、家屋のダメージを抑えることにつながりますので、業者に依頼してください。処置を行った数カ月後に経過観察を行うことも重要です。床下には配管や断熱材などがあり、サビやカビを防ぐために出来るだけ早く排水を行うようにしましょう。断熱材は濡れてしまうと性能が十分に発揮できないこともあるので、断熱材の交換が必要な場合もあります。床下浸水した水は雨水だけでなく汚水や下水が混ざっていることもあり、感染症の原因となることもあるため消毒が必要です。消石灰を粉末のまま散布することで消毒ができます。水道トラブルを熟練のスタッフが丁寧に修理しますので安心してお任せください。配管の水漏れを修理をしたい、配管の引き直しをしたい、下水つまりの解消、下水管を修理したい等のご要望も、高い技術で信頼と実績がございます。設置等にもスピーディーに対応します。【お見積り】ご相談・お見積りは無料で、お気軽にご相談下さい。9~23時まで営業しておりますので、電話またはお問い合わせメールより、お気軽にご連絡ください。(場合によっては夜間対応も実施します)現場をみて無料でお見積り致します。都合がつけば、静岡県東部や東京都内も対応しますのでお気軽にお問合せ下さい。現場を見て最適な方法をご提案いたします。水道トラブルでお困りの際は神奈川水道へお問合せ下さい。Article2024.10.16ブログシャワーが出ないのにカランは出る?故障の原因と直し方2024.10.07ブログ洗濯機で水が少ししかでないのは故障?確認したい8つのポイント2024.09.08ブログ下水の臭いが上がってくる対策はコレ!プロが教える5つの秘策Archive2024年10月2024年9月2024年8月2024年7月2024年6月2024年5月2024年4月2024年3月2024年2月2024年1月2023年12月2023年11月2023年10月2023年9月2023年5月2022年11月2022年9月2022年6月2022年3月2021年12月2021年10月2021年8月2021年7月2021年6月2021年5月2021年4月2021年3月2021年2月2021年1月2020年12月2020年11月2020年10月2020年9月2020年8月2020年7月2020年6月2020年5月2020年4月2020年3月2020年2月2020年1月2019年12月2019年11月2019年10月2019年8月2019年7月2019年6月2019年5月2019年4月2019年3月2019年2月2019年1月お問い合わせ電話でのお問い合わせ0120-578-022営業時間09:00~23:00(年中無休)webでのお問い合わせお問い合わせはコチラ©。