:ソラパトこんにちは。屋根置き太陽光発電設備の点検を実施致しました。壁面に設置された設備の施工は非常に丁寧な仕事がされていました。中継ボックスの外観確認をしたところ気になる点があり、フタを開けた所、水の流出がありました。上部配管の隙間からの雨水入水が原因でしたので、中継ボックス底面に水抜き穴を設けました。状況によってはパワーコンディショナ水害の恐れもあります。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。