設置者に対し、十分にその危険性を認識したうえで、注意事項、安全な取扱いなどの周知徹底を行うよう注意喚起を行った。電気設備が設置されている施設、多量の火気を使用する施設または機械式立体駐車場など、様々な場所で使用されている。消防法で安全に対する技術上の基準が定められている信頼性の高い消火設備だが、不適切な取り扱いをすると、中毒、酸欠などの人的被害がある事故につながる場合がある。設置者に対する注意喚起として、「十分にその危険性を認識したうえで、関係者(その設置場所付近で工事やメンテナンスなどを行う方々を含む。高圧ガスである二酸化炭素(液化炭酸ガス)を利用しており、高圧ガス保安法における高圧ガスの貯蔵と消費の規制を受ける。そのため、事故が発生した場合、高圧ガス事故として取扱われることになる。関連し、同様の事故が登録されているとして、次のように一部を抜粋、要約して紹介した。重傷1名、軽傷5名):ビル地下駐車場で消防職員らが消火用の炭酸ガスボンベ貯蔵の点検作業中、天井の噴出口から突然炭酸ガスが噴出、酸欠状態で倒れた。12日に東京都で発生。ビル1階で配線工事中に、堀削機が配線を切断したため、地下に設置されていた消火用炭酸ガス容器の放出用作動弁が作動し、炭酸ガスが放出した。電気関係の保守点検にあたっていた従業員が死亡。本の容器を使ってガスを放出させた。誤作動により、二酸化炭素が駐車場内に放出され、駐車場にいた住民の具合が悪くなり、救急搬送された。放出させてしまい、人的被害が発生した。関連する事故が登録されているとして、過去に発生した高圧ガス事故の情報を確認し、高圧ガス事故の未然防止に活用することを勧めている。不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備を設置している建物の関係者の皆様へ」)。