Modeling)とシミュレーションの連携方法の研究成果についてとりまとめたものである。本研究では、設計者やオーナーが継続的に熱源システム構成に必要な環境性と経済性の情報を得られる設計・施工の段階的な最適化の構築するため、エネルギーとコストの詳細なシミュレーションが可能なツール、およびそのツールとBIMとの連携プログラムを開発する。それをシステム化して構築することで、設計から施工に至る建築プロセス全体での最適化を行うことができる方法論と有効性を提示する。開発したシミュレーションと連携プログラムの一部機能を用いて、既存建物の熱源システムに設計・施工の段階的な最適化を適用し、熱源システム構成ごとにライフサイクルコストとエネルギーのパレート最適解を示した。*1、林鍾衍*2設計者やオーナーが熱源システムの環境性と経済性の情報を継続的に得られる仕組みの実現を目指し、設計・施工プロセスの最適化の構築を目的とする。Modeling)との連携プログラムを開発した。開発したシミュレーションとの連携プログラムの一部機能を用いて、既存建物の熱源システムに設計プロセスの最適化を適用し、熱源システム構成ごとにライフサイクルコストとエネルギーのパレート最適解を求めた。ライフサイクルコストとエネルギーの削減効果を本研究の最適化と既往の最適化で比較し、評価した。BIMとシミュレーションとの連携効果について作業実験を行い、連携していない場合と比較して作業時間と精度ともに優れていることを確認した。密閉回路方式とし、大部分を炭素鋼鋼管や亜鉛めっき鋼管で施工した場合、水張り・フラッシングの段階で、溶存酸素濃度は配管材料との腐食反応により急速に低下し、運用時の腐食は抑制される。大部分を樹脂管やステンレス鋼鋼管などの耐食材料とし、一部に鉄系材料を使用した場合、鉄系材料の腐食が問題になることがある。数年以内で空調用冷却水システムに使用されている冷凍機銅チューブに腐食が生じる事例がたびたび発生している。水質など複数の因子が挙げられるが、有効な対策は確立されていない。影響について調査した。調査の結果、本報で検討した試験条件では、酸素低減処理による腐食抑制効果を確認できなかった。*1、日野英逸*2空調設備の省エネルギー化は、機器単体の省エネルギー技術だけではなく、システム全体での最適運転も取り組まれている。従来の最適運転は、エネルギーシミュレーションを用いて詳細モデルを構築するため時間と手間がかかる問題がある。そこで、本研究では、事前に詳細モデルを作成することなく、運転を通して最適解を求めることが可能なベイズ最適化を活用して、最適な運転点を自動で決定する方法を検討する。本稿では、ベイズ最適化手法と従来のエネルギーシミュレーションを用いた手法に関して、最適な運転点の決定方法とエネルギー消費量を比較した。その結果、ベイズ最適化手法により、少ない観測データでエネルギーシミュレーションと同じ精度を達成した。Modeling)情報を活用して、どの程度シミュレーションモデル構築を効率化することができるかは明らかでない。そこで、BIMとシミュレーションの連携プログラムがある場合とない場合で、図面からシミュレーションに必要な入力データを作成する作業実験を行った。入力データの作成に要した時間と作業者が作成した入力データに基づいて計算したエネルギー消費量とコストを比較し評価した。作業実験の結果では、BIMと連携した場合の作業時間は、従来の手作業と比較して3分の1から5分の1であった。エネルギー消費量とコストの計算結果の再現性も、BIMと連携したほうが個人差の影響が少ないことが確認できた。*2空調設備における騒音対策として、流体音の低減は重要な課題である。流体音の中でも、ダクト経路による偏流や共鳴によって発生するものについては、従来の防音設計における予測手法では考慮することができない。本研究では、ダクト内に発生する流体音を予測する新たな手法の確立を目的として、数値解析による予測手法について検討し、流体音の基礎現象を対象として精度評価を行った。数値解析の比較対象とする実験は、十分消音された空気の供給が可能である無響室で実施し、ダクト端部に角柱および仕切り板を設置することで、基礎現象であるエオルス音と気柱共鳴の音響特性を観測した。数値解析の結果、実験で観測した基礎現象による周波数ピークを定性的に再現することを確認できた。*1一般的な非一方向型クリーンルームでは、FFU(ファンフィルターユニット)とDC(ドライコイル)による空調方式が採用されることが多い。DCは還気シャフト内に設置されるため、多くの設置スペースを必要とする。本報で紹介する「シャフトレス噴流換気システム」は、クリーンルーム内にFDC(ファン付のDC)を設置し、FDCから天井プレナムチャンバー内に送風することが特徴で、還気シャフトの設置スペースの削減とクリーンルームの建設期間の短縮が可能である。%以下とすることで、FDC吹出気流はクリーンルーム内に拡散せず、良好な環境を実現した。技術とサービスに戻る。