パワーコンディショナーこんにちは。最近、発電量の低下があり、原因がわからないためソラパトへ依頼がありました。連系運転停止をして開放電圧測定を実施。連系運転をかけて電流値を測定したら、電流が流れていない回路を発見。DCスイッチはONになっていますが、機器の故障により25回路中、6回路が故障していました。発電低下の原因が明確になり、PCSメーカー様に修理をしていただくことになりました。発電量低下の原因追及はソラパトへお任せください。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。