トラブル事例エネテクディライトの岡村です。私たちの発電所で、点検メニューのひとつに絶縁抵抗値の測定検査があります。専用の機械を使って電気の流れやすさを測定します。その目的は、漏電事故や感電事故の防止です。先日、ある発電所での調査中に他の回路よりも明らかに値が低い回路を発見しました。他の回路では100を超える数値が計測されたのに対して、その回路の数値は「2」です。(高い値ほど電気が流れにくいので、感電・漏電の可能性が低い)検査基準はクリアしているものの、明らかに「おかしいな?」と感じました。そこで、その回路がつながっているパネルを一枚一枚目視にて調査したところ、パネルが割れていることを発見しました。このように、他の数値とくらべて極端に低いなど、おかしいと感じたら私たちは徹底的に調査します。他社様に比べて圧倒的に高い品質の調査を実施しております。発電所のメンテナンスはエネテクにお任せください。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。