パワーコンディショナーこんにちは!エネテクディライト中部サービスセンター欠川です。住宅点検を実施致しました。パワーコンディショナを設置してから13年程経つお宅で蓄電池も設置されていました。点検開始時に瞬間発電量を確認したところ、発電量が0.0Kwの表示になっていました。点検後に再連系をしても0.0Kw表示のままになっていました。モニターで発電日報を確認したところ、発電している日もありました。蓄電池のモニターを確認し、パワーコンディショナからの流れは無く蓄電池からの放電と一瞬ですが系統側からの買電の状態になっていました。パワーコンディショナのメーカーに問い合わせたところ、内部のリレーの動作不良で0.0Kwになっているとの回答がありました。実際にON⇔OFF動作を数回行い、発電が行われました。お客様には症状の説明をさせて頂き、交換は直ぐに行わないと回答がありましたので対処方法を説明させて頂きました。今回は連系表示で気が付きにくい症状になっており、初めての出来事でしたので勉強にもなりました。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。