特長クリモトシングルプレス管は、内外面波付(シングル構造)の高密度ポリエチレン波付管です。軽量性と高い偏平剛性を有し、管軸方向はフレキシブルで、布設場所の地形に応じた曲げ配管が可能です。軽量で運搬や布設が容易で作業効率が良い。耐圧強度が大きい波付加工により同じ肉厚のストレート管よりも高い偏平強度があります。優れている高密度ポリエチレン製なので、腐食に強く土中の酸・アルカリや広範囲の薬品にも侵されにくく、耐摩耗性にも優れています。部品の品揃えが多数あり排水路の設計、施工が容易です。有孔管、無孔管の2タイプ集水・排水と用途にあわせて選べます。土留めなどをしてください。(A)※垂直堀削で1.5mを超える場合は土留工が必要です。[基床]基礎材料は、圧縮性の少ない砂や、切り込み砂利、単粒度砕石などを使用します。10cm以上の礫を含んだ土砂は使用しないでください。管の変形友び座屈の原因となります。)※クサビ状部は、狭い上に施工しづらく空洞や締固め不足が生じ易い箇所です。土圧反力が最も大きくなるので、突き棒などで入念に締固めしてください。同一になるようにして、ランマー及び振動締固機などで転圧回数を定めて十分締固めをしてください。(C)[埋戻し]現地盤までの埋戻しは現場掘削土を入れ、(不良土は除く)大型重機などによる転圧は、管上60cm以上となってから行ってください。パッキン(無孔管用の場合は納入時に装着しております。(有孔管用はパッキンがありません。)2.接続しようとする管を継手受口に少し押し込み管を回転させてネジ込みます。クリヤーシート※有孔管用には[2][4]がありません。継手に止水パッキンを敷き管端を継手の1/2ずつかけます。接続箇所に隙間ができる場合は、接続しようとする管を回転させて隙間をなくします。止水パッキンを管に巻き付けます。他の一枚の継手を組み合せて両サイドの合せ部の内面にクリヤーシートを上下1/2ずつかかるように装着します。クリアシートの使用目的は、ボルトで継手を固定する際に、パッキンを挟み込んでしまい、満足な止水効果が得られない為、クリアシートを使用し、パッキンの挟み込みを防止します。ボルト、ナットを平均に締め付けます。(注)有孔管用の接続については吸水孔を基準にしてください。接合強度が大幅アップ!シングルプレス管のリブ谷部をガラス長繊維でホールドするため密着性が向上し、優れた接合強度を発揮します。継手の谷部を連続したガラス長繊維で締め付けるため、管と継手の密着性が高まり、管の抜けに対する挙動を抑制し強固な接合力を確保しました。継手の溝部が大きく管への装着が安定し、且つ形状が半円筒状なのでボルト締め作業が容易です。継手の幅が広く、溝部の面積も大きいので、曲げに対する抜け等の離脱防止の信頼性が向上しています。製品のことでご質問・ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。製品のことでご質問・ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。Reserved.当サイトでは、サイトの利便性向上のため、クッキー(Cookie)を使用しています。サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、「プライバシーポリシー」をお読みください。