直流開閉器端子に太陽電池ケーブルのPN極性を間違えて配線するミスです。PNの極性を逆に接続すると、そのストリングに接続されている太陽電池モジュールの発電は無駄になってしまいます。竣工検査時に開放電圧を測定さえすれば発見できる施工ミスです。テスターのマイナス表示を見逃しているのかもしれません。残念ながら非常に多くみられる施工ミスです。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。