点検の際に前回の点検時から増えた積算発電量のデータを確認した所、パワーコンディショナの積算発電量の合計値と、電力量計の数値に大きな乖離が有りました。配線等を調べても異常が無い為、電力会社様に調べてもらいました。電圧、電流を測定して電力量を計算し、円盤が正面に来たタイミングでボタンを押し、電力量計の動量を確認して乖離を測定した結果、マイナス49.8%となりました。実際に発電していた量の半分しか、メーターが回っていなかった事になります。過去の分まで遡り、お客様が納得できる条件での売電保証となりました。スマートメーターに交換する前に気付けた事が幸いでした。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。