しているということでご依頼があり工事をさせていただきました。穴が開いた部分からの雨漏りが原因であるということがわかりました。築年数の長い家では、銅製の谷樋を使用している家が多いのですが、この銅製の谷樋は酸化すると施工前の状況写真のように「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青緑色の錆が発生します。酸を含む雨水が谷樋に流れることにより、銅製の谷樋が腐食していき穴が開きやすい状態になってしまいます。穴が開くことにより、そこから雨水が侵入し雨漏りの原因にもなります。対策としてステンレス製の谷板金で施工させていただきました(^^)/ステンレス製は腐食に強く、耐久性の高い材質です。施工完了した写真がこちらです。耳にする、「軒樋」や「竪樋」とは違い、「谷樋」は実際に屋根の上に上らないと見ることのできない場所なので、今回のように破損している部分というのは普段では見つけにくい場所なのです。傷んだ部分がひどくなってしまうと谷間にあるために瓦などを一度撤去してから工事することになりコストがかかりますので、定期的な点検が必要になってきます。