状況について、以下のとおりお知らせいたします。M/C3Aの改造工事の準備作業として、1号機PCVガス管理設備の電源切替操作を行っていたところ、1月13日午前3時、希ガスモニタ(A)の通信不良が発生し監視不能となった。希ガスについては、希ガスモニタ(B)で監視を継続している。【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。1月13日午後2時29分、69回目となる使用済燃料7体の共用プールへの移送を完了。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動なし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。・2号機の原子炉注水設備において、炉心スプレイ系注水配管の点検に伴い、以下のとおり原子炉注水量を変更する。1.5m3/h<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・1号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。(2020)」に伴い、1月12日午前0時から2月5日午後11時までの期間、当該設備の運転を停止予定。電動機点検に伴い、1月12日午前0時から1月14日午後11時までの期間、1~3号機のSFPの冷却を停止予定。(二次系)各号機の冷却停止期間におけるSFP水温度評価については以下のとおり。約37.7°Cと評価。約22.3°Cと評価。約18.7°Cと評価。各号機の冷却停止(実績)は以下のとおり。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。