入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。何という式なのでしょう?どなたかご教授くだされば幸いです通報するこの質問への回答は締め切られました。21:05気体の場合このような式は使い物になりません。気体が配管内を流れている時に管摩擦抵抗は下流に進むにつれ低下するので圧力が下がるとともに密度も下がり流速は閉塞状態になるまで加速することになります。このとき考えられる気体の流速は0から音速まで存在します。配管を流れる気体の上流、下流の間では連続的に流速が変化します。書かれている式には流速の項がありますが入れる流速によって答えは当然変わってしまいます。使うことができないのです。この点を気づいている実務で気体を扱っている人はほとんどいないので気体の計算はほとんどの場合で当てにならないのです。非圧縮流体の場合はファニングの式として書かれている式で計算できますがこの式はベルヌーイのの定理を展開しただけのものでダルシーワイスバッハの式とも呼ばれています。気体の場合には圧力によって流速や密度が変わってしまうのでそのまま使うことができません。圧力変化を無視できる微小区間ごとに区切って積分することで式を導きだす必要があります。