状況について、以下のとおりお知らせいたします。・5月12日午前11時15分頃、FタンクエリアJ3フランジタンク(5・6号機の滞留水を内包)から水が滴下していることを協力企業作業員が発見。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動なし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。一部に低下傾向が見られた。ガス管理システムの放射能(希ガスモニタ含む)、敷地境界のモニタリングポスト及びダストモニタ、構内ダストモニタに有意な変動は認められていないことから、外部への影響はないと判断。状況変化も考えられるが、今後もパラメータを注視して監視していく。原子炉建屋水位については現状では有意な変動は確認されていないが、パラメータの詳細評価及び監視を行っていく。2月18日に水位が低下傾向にあると判断して以降、水位計および関連パラメータについて慎重に監視を続けているが、1号機の原子炉格納容器内の水位は、緩やかな低下が続き、5月7日午前11時11分、水位計L2(T.P.+5,664mm)の設置位置を下回ったと判断。水位については、水位計(接点式)による監視を確保するため、接点の最下端である水位計L1(T.P.+5,364mm)を下回らないよう、念のため、水位計L2(T.P.+5,664mm)を下回った段階で、原子炉注水量を増やすこととしている。これに伴い、午後0時43分、原子炉注水量を以下のとおり変更。水位が温度計T2(T.P.+5,964mm)と水位計L2(T.P.+5,664mm)の設置位置の間にあると評価。ガス管理システムの放射能濃度などのパラメータ、敷地境界モニタリングポストおよびダストモニタ、構内ダストモニタ等に有意な変動はなく、外部への影響がないことを確認。水位が上昇し、5月11日午前10時5分、温度計T2(T.P.+5,964mm)の設置位置を上回ったと判断。これに伴い、5月11日午前11時25分、原子炉注水量を以下のとおり変更。ガス管理システムの放射能濃度などのパラメータ、敷地境界モニタリングポストおよびダストモニタ、構内ダストモニタ等に有意な変動はなく、外部への影響がないことを確認。引き続き、水位および関連パラメータについて、慎重に監視してまいる。[5月12日午前11時現在]水位は、水位計L3(T.P.+6,264mm)と温度計T2(T.P.+5,964mm)の設置位置の間にある。応じた注水量の調整を継続しているため、監視強化を実施。水位の変動に伴い格納容器圧力も変化するが、これまでの監視において外部への影響がないことを確認。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(3,4号機は燃料取り出し済み)。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。