冷凍・冷蔵コンテナ用延長ケーブル」について、実際にあったお客様の事例をもとにケーブルとコネクタやプラグを接続する際の注意点についてご紹介いたします。事象コネクターに接続しているケーブルの端子線が断裂した。冷凍冷蔵コンテナ用延長ケーブルのコネクター内部の接続部の端子線(L3:線番号)が断裂した。原因コネクター端子台に端子線を奥までしっかりと装着できていなかった。端子台に対し、端子線の差し込みが浅く、2ヶ所ある端子固定ビスに対し、1ヶ所のみでしか固定がされていなかった。その為、本来電気が流れるであろう充電部が基準より小さく、その上、その部分に大きな電気が流れることにより熱を持ち発熱、焼損し断裂した(または断裂後、溶解した)。※断裂と溶解どちらが先に発生したかは不明。充電部とは・・・通常の使用する際感電が生ずる恐れのある電源系統と繋がる導電部のこと。<イメージ>・端子固定ビスの高さ違い・発熱のしくみ端子固定ビスが短いと端子とコネクターの接触箇所が小さくなる。小さなところに大きな電流が流れることになり、許容範囲を超え発熱焼損したと考えられる。このような事象を防ぐためには、現在使用している棒端子を奥まで差し込み端子固定ビスでしっかり固定する必要がある。具体的には端子固定ビスの奥側を外し、棒端子が奥まで挿入されていることを目視確認することで、今回の事象のようなケースを防ぐことができると考える。今回の事例では、棒端子の挿入の長さ不足が問題でしたが、その他にも注意するべき点はあります。<危険な接続例>当社の取り組み当社では、安全に長く製品をご使用いただけるよう長年培ってきた確かな技術に基づいて、業務を遂行しております。そのような中でも、前項でご紹介した不具合は起こる可能性がある身近な事例です。当社では、このような事例を惜しまず開示し、ケーブルを安全にご使用いただけるよう日々接続方法の見直し改善を行っております。具体的には、上記危険な接続とならないように1端子固定ビスの奥側のビスを外し、目視確認(適切な充電部確保のため)2絶縁管をビスで挟んでいないか(適切な充電部確保のため)3絶縁管とケーブルの間で、電線が露出していないか(電線同士の接触による発火、ホコリ等の付着による発火を防ぐため)4接続する棒端子の充電部が端子台から露出していないか(接続端子の充電部にホコリ等が付着し発火するのを防ぐため)上記4項目を重点的にチェックを行うとともに、誰が行っても製品の品質を保つことができるよう、細かなマニュアルを作成し、感覚ではなく構造(手法)的に不具合が起こることのないよう取り組んでおります。安全にご使用いただくためにコネクタやプラグのケーブル接続は、簡単なように思えるかもしれません。高電圧が流れる電源ケーブルは、接続ができればよいというものではなく、使用できるという基準よりも前に、安全安心なものでなければなりません。した差が、大きな事故に繋がる危険性をはらんでいます。電気業界では、「42Vは死にボルト」という言葉があり、高電圧でなくとも使用方法を誤れば、死に至る可能性があるため注意喚起を行っています。冷凍冷蔵コンテナに使用する電圧は、440Vです。今回は、端子線の断裂ということで、機器の使用停止や各部品の損傷にとどまりましたが、もし感電や漏電が起こっていたら、人的被害に繋がっていた恐れもあります。予備のコネクタつきケーブルをお持ちでない場合、電源が供給できないことにより商品の適温保管ができず劣化などが起こり、大きな損害が起こる可能性があります。そのような状況にならないために、少しでも不安があるなら接続は専門家に依頼しましょう。当社では、ケーブルにプラグとコネクターを接続したものを販売しております。こちらは、商品到着後すぐにご使用できるため、お客様から大変ご好評いただいている商品です。電気に関する知識をお持ちの方がいらっしゃらなくても、当社の電気のエキスパートが接続させていただいておりますので、安心してご使用できます。修理している時間がないといった場合でも、公式ネットショップでは在庫分の即日出荷が可能です。「この日には欲しい!」などのご希望あればお気軽にご相談ください。事故防止だけでなく長期保存時もサポート◎こちらの保護カバーは、他プラグでもご使用いただけるものがございます。詳しくは、お問合せください。リーファー用昇圧ユニット詳しくはこちらご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。プラグ等をご提供しています。株式会社ケー・シー・シー・商会.お問い合わせ製品に関するお問い合わせ。