トラブル事例エネテクディライトの樋渡です。野立ての発電所において「電圧が出ていない回路がある」という連絡をいただきで調査に伺いました。現地で調査を行うと、ケーブル等の断線はなく、パネル1枚毎に測定し全て電圧が出力されているのを確認しました・・・が!ある1枚のパネルの+側コネクタ内部の金属端子が緩くなっており、-側コネクタ内部の金属端子とうまく噛み合っていませんでした。お客様に許可を頂き、その場で+側コネクタを交換し、正常に電圧が出力されるようになりました。発電所のトラブルはソラパトにお任せください。太陽光発電システムの点検・メンテナンス、緊急の故障・トラブルなど些細なお困りごともお気軽にご相談ください。