勉強を一通り終えた人「No.10まで一通りこなすと、なんだか自信がついたな。候補問題をNo.1からNo.10まで全部一通りやるだけで、合格率は段違いですよ。候補問題に準じた技能試験となるため、候補問題を知ることは大きなアドバンテージとなります。上記の内容を解説・公開します。学習にお役立て下さい。技能試験のうち、候補問題および過去の技能試験のNo.10の複線図を描いてみます。「簡単かつ簡素・的確に」回路を描けることを目標に、丁寧に解説しますので、最後までお付き合い下さいませ。取得済みであり、実務でも電気に深く携わっています。電気工事士の試験回路についても熟知しています。それでは早速、挑戦してみましょう!第一種電気工事士の技能試験のうち候補問題No.10の複線図から施工完成形までの考え方まずはじめに、候補問題No.10を確認します。候補問題は上の図の通り、通常は単線(部品と部品の間は1本の線で結線されている)で示されています。単線から複線にするにあたり、ここでは「より試験を見据えて」種々の条件を追加し、単線図を作成していきたいと思います。直近の平成30年度に行われた技能試験を想定し、回路に様々な条件を与えてみます。施工条件2より、VT・VCB補助接点及び表示灯の代用となる端子台は、以下の通り使用するよう指定されています。施工条件3より、VT代用の端子台は以下の通り施工するよう指定されています。施工条件4より、VCB開閉表示灯の接続は、以下の通り使用するよう指定されています。どんなに見た目が美しく施工し終えたとしても、条件に反した施工をしていたら、不合格となります。実際の試験では過去問などとは施工条件が異なる可能性もあり得るため、必ず目を通して下さい。技能試験の試験問題No.10の複線図まずは結論からということで、複線図は以下の通りです。図中の水色の線は、電線の色指定なしを示します。以下に、注意点をまとめます。試験問題No.10の複線図の注意点VTの代用端子台の使用方法について施工条件3をよく読みましょう。配線は図面の通り実施します。電線の色指定も記載されているため、しっかり守りましょう。不足電圧継電器とは、施工省略箇所のアルファベットのUと書かれた場所のことです。施工条件3-3の通り、端子台の使用箇所をしっかり確認しましょう。VCB補助接点と表示灯端子台について施工条件4の回路をよく読み、この通り結線すると複線図の通りになります。文章にすると、下記の通りです。