4号機使用済燃料プールホースのドレン弁付近からの漏えいが発見された件についての続報です。本日(1月12日)午前11時30分、当社社員が現場状況を確認したところ、使用済燃料プール代替冷却系と塩分除去装置をつないでいた配管(現在塩分除去装置は取り外している)にあるドレン弁の閉止栓からにじみがあり、その下部に水たまりがあることを確認しました。水たまりの範囲は、約1.5m×1m×深さ1mmです。水たまりは堰内に留まっており、堰外への漏えいはありません。その後、午前11時59分、拡大防止処置として当該閉止栓をビニール養生しました。