絶縁紙<概要>経年劣化が進んだ変圧器のコイル巻線に対して衝撃試験を行い、平均重合度(DP)とコイル絶縁紙の損傷限界を求めるとともに、コイル絶縁紙を観察してその形状的な弱点部を検討しました。その結果、ワニスが浸透されているコイル絶縁紙はDPに関係なく比較的小さい荷重で損傷するのに対し、ワニスが浸透していない絶縁紙は、DPの低下とともに損傷限界が低下することがわかりました。コイル銅線に周回された絶縁紙は重なり合う紙の端部付近で弱点部となるような破断位置を明らかにしました。電力・エネルギー部門大会(2013年8月)にて発表。加藤理(電源開発)詳しい内容については、当社営業部までお問合せください。お問い合わせユカインダストリーズへのお問い合わせ・資料請求のご依頼は、お電話もしくはメールフォームより承っております。お気軽にお問い合わせください。東京都大田区千鳥2-34-17TEL:03-6715-2325/FAX:03-5741-1724お問い合わせ・資料請求ユカインダストリーズへのお問い合わせ・資料請求のご依頼は、お電話もしくはメールフォームより承っております。お気軽にお問い合わせください。「CSC西日本」と2つのカスタマーサポートセンターを設置しております。ユカインダストリーズ株式会社03-5741-1721お問い合わせ。