対処してきました~(^-^;放置していた件とは、、、ストリング不具合です。それも2ストリングヾ(–;)って、それはさっさと対処しろ!って感じですが(^^ゞとりあえず、監視装置の”ソーラーライブ”で見ると、4ストリング中の1ストリングの不具合かな~って予想がつきます。入力ブレーカーの電圧を計ると、やはり1ヵ所電圧がスイッチが(>_<)とある事情(業者さんが倒産)で、ストリング図を入手できなかったので、ここからが大変...ケーブルが埋設してあり、どこに繋がっているのか。対象のストリングを探すのにも一苦労でした(/_;)コネクタ不良ストリングを特定できたら、次は不具合個所の切り分け...また、地味な作業です。パネルに近い方から、コネクタを外して開放電圧を計測。何かおかしい(*_*;写真を見て気が付いた方は、鋭い!!正解は、両方とも♂端子...また、この業者さんにはやられました”(-“”-)”本当、素人じゃないんだから、勘弁して欲しい。言っては何だけど、、、こう言った被害を減らすためには、ホント倒産して良かったのかと。本日、待ちに待った電力会社からの連絡がありました。今日も朝早くから、業者さんが来て作業をしていました。ウチの辺りは雪と雨の境目...記事を読むお天気が悪い日は、細かい野暮用をコツコツと♪ヽ(^。奥さんは...記事を読む電柱が木に食べられている!?そう言えば、暗いときにしか引き込み柱を見てなかったので、先日発電所に行ったときにちゃんと写真を撮ってきました。あれ?柱に何か付いている!...記事を読む発電所候補地、もう一つ追加♪ヽ(^。しーです(^^♪関東は、梅雨入りして約1週間になりますが、まだまともな雨が降っていません。01:36雨天作業は感電の危険性が増しますので止めた方がいいです。DC400Vあれば簡単に感電死できます。ストリングのPV配線は直流なので交流以上に怖いです。アークが出たら簡単には切れませんし、感電したら離れられなくなります。絶縁手袋の装着と絶縁靴を履くなど、メンテではお互いに気をつけましょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。久しぶりの作業!?純粋なフェンス施工ヽ(^。久しぶりの作業!?純粋なフェンス施工ヽ(^。