環境にやさしいエネルギーを提案します。製品グループコンバータ/インバータ自然エネルギーで充電できるUPS【SUCシリーズ】1.はじめにSUCシリーズは、交流入力だけでなくソーラパネルなど自然エネルギーからのバッテリ充電を行うことができる無停電電源(UPS)です。全8機種をラインナップしています。右の写真は800W/12Vタイプです。(ソーラ充電、交流入力からの充電とも同じです。・動作モードとして、UPSモード(通常のUPS動作)とSAVモード(自然エネルギー優先)があります。UPSモード:通常は交流入力をバイパス出力していて、停電時はインバータ出力となります。SAVモード:ソーラパネルからの電力供給を期待した動作です。バッテリ電圧が閾値以上(12V仕様なら11V以上)の場合は、常にインバータ出力しており、バッテリ電圧が下がった場合のみ交流入力をバイパス出力します。・出力切替わり時は周波数位相を合わせています。内部で位相合わせが完了してから交流入力をバイパス出力します。バイパス出力中は、内部で位相合わせを常に行っており、停電発生時は瞬時にインバータ出力に切り替えます。停電復旧時は、電源投入時と同じように位相合わせ完了後にバイパスリレーを切り替えます。停電発生時:瞬断時間は約8msecです。停電復旧後:切替時間は約2msecです。停電発生する前、及び停電復旧後の出力切替後は、交流入力からのバッテリ充電も行っています。(DIPスイッチ設定によります。)4.ブロック図5.動作詳細説明(1)SAVモード通常バッテリからインバータ出力しており、バッテリ電圧が下がった場合のみ交流入力をバイパス出力します。出力はインバータ出力となります。この間ソーラ充電を行います。交流入力が直接出力されます。この間ソーラ充電あるいはAC充電を行います。T3:バッテリが充電されて14Vになると、再度インバータモードとなり、出力はインバータ出力となります。T4:インバータモード中に交流入力が無くなり、バッテリ電圧が10V(※1)近くまで下がった場合、インバータ出力を停止します。ソーラ充電は行います。T6:バッテリが充電されて14V(※1)になると、再度インバータモードとなり、インバータ出力を再開します。12V仕様の時の値です。DIPSWのS2設定(AC充電機能)がONの場合の動作です。通常は交流入力をバイパス出力しており、停電時はインバータ出力となります。-動作チャートT1:交流入力があれば、バイパスモードとなり、交流入力が直接出力されます。この間、バッテリ電圧が14.2V(※1※3)になるまで、ソーラ充電あるいはAC充電を行います。T2:交流入力が無くなった場合、インバータモードとなり、出力はインバータ出力となります。T3:交流入力が復旧した場合、バイパスモードとなり、交流入力が直接出力されれます。充電動作を再開します。T4:再度交流入力が無くなった場合、T2と同じ動作になります。T5:交流入力が復旧せず、バッテリ電圧が10.5V(※1)近くまで下がった場合、インバータ出力を停止します。ソーラ充電は行います。T6:バッテリが充電されて12.5V(※1)になると、再度インバータモードとなり、インバータ出力を再開します。12V仕様の時の値です。DIPSWのS2設定(AC充電機能)がONの場合の動作です。DIPSWのS3設定(電池種別設定)により変わります。(14.2V/14.6V)お気軽に御相談下さい。