新しいウィンドウで開きます。nameログアウトシュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそシュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。発電機を入力電源にする場合に運用できますかビルディング設備に備える大型の発電機については、出力電圧/出力周波数が安定しており、出力波形が正弦波であることから弊社UPSの運用は可能であるものと考えます。移動可能である小型、中型の発電機については、出力電圧/出力周波数が不安定なものや出力波形が正弦波ではないものがあり、注意が必要です。下記に注意事項を記載しますので、UPSに発電機を接続することを検討している場合は下記を参照願います。発電機を電源としてUPSを接続する場合、下記の常時インバータ方式のUPSの導入をご検討願います。小型、中型の発電機であってもUPSの倍以上の出力容量をもつ発電機への接続については、使用できるものと考えます。発電機の種類も多様であることから、個々の動作保証は出来かねるため、できるだけ事前に発電機とUPSの接続運転を確認することをお願いいたします。UPSについては、小型、中型の発電機への接続はお勧めしておりません。発電機から出力される出力電圧波形が歪んでいたり、高調波成分が重畳している場合や周波数や電圧が変動する場合において、UPSは頻繁にAVR切り替え動作やバッテリー運転に切り替わることことが考えられます。このため、発電機で生成される電源に対して、UPSは正常にオンライン運転を維持できないことがあります。繰り返しの切り替わり動作によって、UPS自体が故障する恐れがあります。発電機との接続による動作不具合や故障については、サポート、返品等を承ることはできかねますことを予めご了解願います。三相UPS(数十kVA~数MVA)のシステムにおいて、上位に発電機を接続する場合、考慮すべき点がいくつかあります。発電機システムも大型となる可能性も考慮し、以下の点を総合的に検討し、適正な発電機容量を決定することが必要と考えます。設備容量の計算上、UPS定格出力容量の約1.5倍~2倍の容量を持つ発電機が必要であると考えます。(注)弊社の三相UPSでは、発電機運転時に充電電力を任意に制限、または充電停止することも可能です。発電機の進み無効電力容量からみた発電機の必要容量UPSはLCフィルターを内蔵していますが、特にUPSが無負荷の状態では、発電機からUPSに対しては、ほぼ進み無効電力のみが供給されることになります。50kvarの無効電力が発生する可能性があります。これに対し、発電機は一般に、進み(容量性)無効電力に対しての容量は低く、発電機メーカーによりますが、発電機が出力できる進み無効電力は、発電機定格容量のおよそ10~30%に低減されます。程度は必要とされます。このことは、UPSが低負荷率であったとしても、UPS定格容量相当の発電機容量は必要となることを示しています。発電機の運転に動作異常を発生させる恐れがあります。このため、一般的には負荷の突入電流を考慮に入れ発電機容量を選定する必要があります。数秒から数十秒をかけて入力電流を徐々に上昇させていく「ウォークイン」機能を有しています。このため、このようなUPS入力の突入電流について特別に考慮する必要はないと考えます。安定性エンジン発電機の運転中、回転速度の変動により周波数の変動が発生しますが、これらの変動は主として負荷に起因しています。通常運転中は発電機の周波数変動の影響はほとんど受けず、UPS運転に影響はないと考えます。定格電圧±20%と広範囲であるため、同様に発電機の電圧変動に対しても影響は受けないと考えます。損失が増大するとともに加熱を引き起こし、発電機焼損などの事故の原因になります。必要な発電機の容量が等価逆相電流の一定割合(10~15%)を超えないように発電機容量が選定されています。(PFC)の作用により、上位への高調波電流流出は定格の5%以下と低く抑えられており、入力電流波形は正常な正弦波を維持しています。「等価逆相電流」はほとんど無視できる値になり、実質的に発電機への高調波の影響は無視できます。On-LineSymmetraお悩み事はありませんか?ここから始めましょう答えを今すぐ見つけましょう。ソリューションをご自身で検索するか、エキスパートにお問い合わせください。サポートにお問い合わせ詳しい情報、テクニカルサポート、その他のお困りごとについては、カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。最寄りのシュナイダーエレクトリック販売代理店を簡単に探すことができます。FAQを参照するトピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。Electricから毎月の最新情報を受信トレイにお届けします。Electricやその関連企業からのニュースやマーケティング情報の購読を希望します。(画像に埋め込まれたピクセルを使用して)これらのEメールのアクセスやクリック情報が収集され、通信パフォーマンスの測定や改善に利用されることに同意します。新しいウィンドウで開きます。アクセシビリティモードオン。