導入事例(動画)オンラインセミナーイベント地球の物語の、つづきを話そう。あるご質問(FAQ)技術的なお問い合わせMシリーズの統一信号変換器は、共通計装信号用のプラグイン形信号変換器です。サポート情報】Mシリーズは、本体と端子台(汎用ソケット)で構成される一般形プラグインタイプの信号変換器です。事前配線や着脱がおこなえるので計装計画がしやすく、現場での配線や保全が容易です。業界標準のピン配置を採用しているため、差込むだけでJUXTAの性能をフル活用することができます。豊富な入出力で幅広いアプリケーションに対応しています。指令(2011/65/EU)対応の一覧を示します。見る信号変換器:分類から探す制御盤に組み込むDINレール対応、プラグインタイプなどそれぞれの設置環境に応じた変換器を各種ご用意しております。見る関連情報よくあるご質問(FAQ)流量の検出方式(差圧式、渦式)の違いによる、演算器の機種選定を教えてください。演算器はMXT-R、またはWTX□-Rを選定ください。演算器はMXT-T、またはWXT□-Tを選定ください。アステム補正が可能な機種はありますか?(ns-faq-juxta-11026-select-ja)完全なものはできませんが、燃料油の種類が特定できればMTX-Aフリープログラムでできます。種類を変更するときは補正カーブを変更します。Mシリーズの端子台(ソケット)の形名を教えてください。(ns-faq-juxta-11029-select-ja)形名は、以下のとおりです。(ご購入時は担当営業へご相談願います。)Mシリーズ15ピンの端子台の形番を教えてください。(ns-faq-juxta-11031-select-ja)A1681MRです。(ご購入時は担当営業へご相談願います。)MVHK,MVRK,MVTKの入力レンジは変更できますか?(ns-faq-juxta-11042-spec-ja)前面キーにて可能です。MA1のスタイルAをスタイルCに置き換えできますか?(ns-faq-juxta-11044-spec-ja)置き換え可能です。耐電圧の向上、電源ランプの装備、消費電力の削減など機能改善されております。MH5を購入しましたが、出力をリバース出力にすることは可能ですか?(ns-faq-juxta-11048-setting-ja)ハンディーターミナル若しくはVJ77があれば対応可能です。D:SET項目内D49:OUT1DR=DIRECTをREVERSEに変更します。ディジタル警報設定器(MVHK、MVRK,MVTK)で入力種類が変更できません。(ns-faq-juxta-11062-setting-ja)キーロックがかかっていないか確認してください。2になっている場合、一度LOC=0でSET/ENTキーを押してからLOC=-1でセットアップパラメータに入ってください。MXT-Rの温圧補正演算式に使うゲインとバイアス値を求めたいのですが、仕様書に記載されている基準圧力と基準温度は、どこに記載されているのでしょうか?(ns-faq-juxta-11064-spec-ja)通常はオリフィスの仕様書に記載されています。記載になっている場合もございます。MA1WをMA5D-12・・・に更新します。既設MA1WのソケットをそのままMA5D-12に流用した場合、端子配列はそのままで大丈夫ですか?(ns-faq-juxta-11069-spec-ja)ソケットそのものは転用可能です。仕様により端子配列が異なります。MA1Wの背面側にあるスイッチで伝送器への電源供給の有無を確認してください。伝送器への供給電源スイッチがONであればMA5D-12□をご使用ください。同スイッチがOFFであればMA5D-02□をご使用ください。供給電源仕様がことなりますので適切な電源仕様を選択してください。...制御信号切換器(UZ007)で切換回路駆動電源がOFFになった時、切換動作はどのようになりますか?(ns-faq-juxta-11070-spec-ja)電源OFFになる直前の切換側を保持します。ML2のRS232Cのコネクターに使用するねじはインチねじですか?ミリねじですか?(ns-faq-juxta-11072-spec-ja)インチねじです。ML2のRS485通信に接続可能な台数は、最大何台ですか?(ns-faq-juxta-11074-spec-ja)31台です。折線(折れ点)機能付きのアイソレータはありますか?(ns-faq-juxta-11075-select-ja)1出力形であればMH5、2出力形であればMH5Dがあります。Mシリーズの*AとJHT200を接続するケーブルは、何を使用すればよいですか?(ns-faq-juxta-11076-connect-ja)3ピンコネクタ形通信ケーブル(F9182ED)を使用してください。UZ011のSSR出力に、100VACをかけた際の漏れ電流値はいくつですか?(ns-faq-juxta-11077-spec-ja)4mA以下です。オープンコレクタ出力変換器にカウンタやリレーをつないでいるが動作しません。(ns-faq-juxta-11017-spec-ja)オープンコレクタなので電源を乗せる必要があります。最大許容負荷の範囲内で乗せてください。...バーンアウトの変更はできますか?(ns-faq-juxta-11001-spec-ja)マイコン搭載型の変換器であれば可能です。変更にはハンディーターミナルが必要です。(VJR6,VJT6,VJS2,MR6,MT6,MS2などは変更できません。)レンジ変更可能な変換器とハンディーターミナルターミナル(JHT200)の接続方法を教えてください。...BT200(ブレインターミナル)からの変更はできますか?(ns-faq-juxta-11003-spec-ja)レンジ変更可能な機種であれば、JHT200と同様に可能です。標準添付のケーブル構成が異なりますので別途ケーブルの購入が必要となります。...MQ0のレンジ変更はできますか?(ns-faq-juxta-11004-spec-ja)ご購入後のレンジ変更はできません。変更可能な機種としては、より小型なVJQ7があります。変更時には別売りの設定ツールが必要です。設定変更の方法を教えてください。(ns-faq-juxta-11006-setting-ja)以下の設定ツールを使用して、変換器付属の取扱説明書記載の設定項目を変更可能です。入出力レンジ:数値入力をすることで設定できます。バーンアウト:UP/DOWN/OFFのいずれかを選択することで設定できます。タグNo:半角英数を入力することでが設定できます。...プラグイン変換器の長所を教えてください。(ns-faq-juxta-11007-select-ja)以下の長所があります。...電流入力時の入力抵抗はどのくらいですか?(ns-faq-juxta-11010-spec-ja)250Ω(4~20mADC)となります。一部演算器では100Ω入力もあります。パルス入力の内部負荷抵抗について教えてください。(ns-faq-juxta-11011-spec-ja)電流パルス入力時に指定します。指定いただく抵抗値は、伝送器の仕様(主にオープンコレクタの定格電流)により決まります。より0.5W、2Wを用意しています。(VJP8は外部取り付けとなります。外部抵抗は200Ω、0.5Wを用意しています。...内部負荷抵抗の決め方について教えてください。(ns-faq-juxta-11012-spec-ja)例えば、出力側のオープンコレクターの仕様が30V/30mAの場合には内部負荷抵抗は1kΩ(伝送器電源24V)を使用します。これにより0/24mAの電流パルスとなります。Pt100Ω規格でIPTS-68/ITS-90/JPt100Ωがありますが、違いを教えてください。1968年の国際規格でR100/R0=1.3850でJISでは1989年から1997年まで使用されましたが、現在この規格は使用されていません。1990年の国際規格でR100/R0=1.3851でJIS97~現在の規格です。日本独自の規格で、R100/R0=1.3916ですが、1989年に廃止となりました。...電圧出力(1~5VDC)端子に接続可能な機器の台数は何台ですか?(ns-faq-juxta-11014-spec-ja)一般的な電圧入力タイプの機器の場合、入力インピーダンスは1MΩです。それに対して電圧出力の許容負荷インピーダンスは2kΩ以上となりますので接続台数は500台となります。...電流出力(4~20mADC)端子に接続可能な機器の台数は何台ですか?(ns-faq-juxta-11015-spec-ja)一般的な電流入力タイプの機器の場合、入力インピーダンスは250Ωです。それに対して電流出力の許容負荷インピーダンスは750Ω以下となりますので接続台数は3台までとなります。...100m3/Hの流量計より積算パルスを0.01m3/Pで出したいときのアナログパルス変換器の周波数設定を教えてください。(ns-faq-juxta-11016-spec-ja)100×1000/10/H=10000/3600Hz=2.778Hz(有効桁数4桁)です。応答速度**ms(10~90%)の意味を教えてください。(ns-faq-juxta-11019-other-ja)10→90%のステップ入力を加えた時に出力が63%に達するまでの時間です。メーカによっては63%応答と90%応答がありますが、どのように比較したらよいですか?(ns-faq-juxta-11020-other-ja)63%応答時の時間に2.3倍したものが90%応答の時間に相当します。「時定数」の意味を教えてください。OUTはIN変化した63%の値となります。時間が更に経過すると指数の項目が-∞に近づきOUT=INになります。...すべり抵抗変換器の手配で全抵抗値、ゼロ、スパン抵抗指定のある機種で全抵抗値とは何ですか?(ns-faq-juxta-11022-other-ja)全抵抗値≥ゼロ側抵抗値+スパン抵抗値の関係にあります。バーンアウト時の出力を教えてください。(ns-faq-juxta-11023-spec-ja)バーンアウト時の出力はUP時は出力レンジの106%以上、DOWN時は-6%以下です。バーンアウトOFFとはどのような動作になりますか?(ns-faq-juxta-11024-spec-ja)入力の断線が起きたときに上限か下限に振り切れますが、どちらに振り切れるかが不定です。どのくらいの演算が組めますか?(ns-faq-juxta-11027-spec-ja)Fシリーズは30ステップ。Wシリーズは40ステップです。M/VJシリーズは59ステップです。演算器の演算周期を教えてください。(ns-faq-juxta-11028-spec-ja)Mシリーズは50/100/200msからの選択です。F/W/VJシリーズは100/200msからの選択です。(VJXSについては50ms対応可能です。)電流入力時の外付けの抵抗は添付されてきますか?(ns-faq-juxta-11033-select-ja)プラグインタイプの変換器の場合には添付されます。別途ご購入も可能です。機器の入力信号にリップルノイズがのっている場合の対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11035-spec-ja)一次遅れ演算器か移動平均演算器を使用するとノイズ対策効果があります。本機能は信号変換器プラグイン形(Mシリーズ)、小形プラグイン形(VJシリーズ)または前面端子形(F/Wシリーズ)の演算器をご利用ください。...機器の入力信号に上下限リミッタを設定できる機種はありますか?(ns-faq-juxta-11036-select-ja)リミッタ機能または、折れ線機能を使用すれば可能です。(F/Wシリーズ)の演算器で使用できます。折れ線機能はMシリーズのアイソレータ(MH5)でも使用できます。...VJシリーズやMシリーズを横方向に取り付けできますか?(ns-faq-juxta-11037-other-ja)放熱の関係で取り付け方向は決まっています。横方向の取り付けはできません。中国で使用できますか?(ns-faq-juxta-11038-other-ja)JUXTAはCCC規格対象製品ではありませんが、GB規格の対象となるため中国でご使用いただけるのはVJシリーズの一部機種となります。...アナログパルス変換器選定時に注意点はありますか?(ns-faq-juxta-11045-select-ja)特に注意が必要なのは、定常入力と0%付近の入力が繰り返されるような直流入力をパルス変換し、積算カウンタ用に使用する場合は、Mシリーズ演算器MXD-Q(積算パルス出力)をご利用ください。MQ0,VJQ0,VJQ7,FQ0P,FQ2P,WQ0P,WQ2P,DQ0等は入力0%付近で誤差が発生する場合があります。...電流4-20mA入力仕様のアイソレータを購入しました。このアイソレータを電圧1-5VDCで使用したいのですが可能でしょうか?(ns-faq-juxta-11049-connect-ja)可能です。添付されていた抵抗を使用しないでそのまま配線を行ってください。2出力形の信号変換器で電流出力端子を使用しない場合、端子の処理はどうしたらよいでしょうか?(ns-faq-juxta-11052-connect-ja)250Ω程度(定格電力0.25W以上)の抵抗でショートさせておいてください。抵抗が無い場合には単純なショートで構いません。アイソレータで出力が出ません。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11055-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。入力の配線の極性(+)、(-)を確認してください。テスターで入力端子電圧を測定してください。電流入力仕様の場合は、付属品の抵抗が入力端子に接続されていることを確認してください。出力信号が電流仕様の場合は外部に250Ωの抵抗を取り付けて電圧で測定してください。...ディストリビュータで出力が出ません。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11056-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。入力の配線の極性PS(+)、(-)を確認してください。入力端子(-)とCOM間の電圧を測定してください。正常範囲は1~5VDCです。入力端子PS(+)とCOM間の電圧を測定してください。正常範囲は20VDC以上です。伝送器供給電源を含めて確認する場合は、シンク機能付のテスタを使用してください。出力信号が電流仕様の場合は外部に250Ωの抵抗を取り付けて電圧で測定して...熱電対温度変換器で出力が出ません。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11057-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。入力端子に付属のRJCセンサが接続されていることを確認してください。入力端子間をショートして、端子温度相当の出力が出ることを確認してください。出力信号が電流仕様の場合は外部に250Ωの抵抗を取り付けて電圧で測定してください。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11058-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。Pt100入力仕様の場合は、入力端子のA-B間に100Ωの抵抗を接続し、入力端子のB-B間をショートした時に、0°C相当の出力が出ることを確認してください。出力信号が電流仕様の場合は外部に250Ωの抵抗を取り付けて電圧で測定してください。...パルス信号リピータ、パルスレート変換器で出力が出ません。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11059-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。入力配線の極性を確認してください。相手側機器のパルス仕様を確認してください。電圧パルス/オープンコレクタ/無電圧接点の場合は、入力端子に外付けの抵抗が付いていないことを確認してください。電流パルスの場合は、入力端子に付属の抵抗が付いていることを確認してください。(機種により抵抗が内蔵されている機種もございますので、詳細は各機器の仕様書で確認してください。入力端子(+)、(-...アナログ/パルス変換器で出力が出ません。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11060-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。入力配線の極性(+)、(-)を確認してください。テスタで入力端子電圧を測定してください。電流入力仕様(対象:VJシリーズ、Mシリーズ)の場合は付属の抵抗が入力端子に接続されていることを確認してください。入力配線の極性(+)、(-)を反転させて出力が出るかを確認してください。出力端子(オープンコレクタ・無電圧接点ACスイッチ)には、外から電源を印加する必要があります。電源がつながっているかを確認してくださ...パルス/アナログ変換器で出力が出ません。対策を教えてください。(ns-faq-juxta-11061-connect-ja)供給電源の配線を確認してください。供給電源の電源電圧が仕様通りに来ているかを確認してください。入力配線の極性を確認してください。相手側機器のパルス仕様を確認してください。電圧パルス/オープンコレクタ/無電圧接点の場合は、入力端子に外付けの抵抗が付いていないことを確認してください。電流パルスの場合は、入力端子に付属の抵抗が付いていることを確認してください。(機種により抵抗が内蔵されている機種もございますので、詳細は各機器の仕様書で確認してください。入力端子(+)、(-...JUXTAシリーズの寿命や修理について教えてください。アイソレータを購入した所、抵抗が付いてきました。この抵抗は何に使用するものでしょうか?(ns-faq-juxta-11065-spec-ja)端子台形の電流入力仕様のアイソレータには外付けの抵抗が付いてきます。入力端子に取り付けて使用してください。信号変換器にウォームアップ時間はありますか?(ns-faq-juxta-11066-spec-ja)ございます。分の通電を必要とします。スパンの意味を教えてください。(ns-faq-juxta-20029-term-ja)スパンは「幅」の意味で、測定範囲のレンジ幅のことです。PCB使用について情報提供をしてほしい。[JUXTA](ns-faq-juxta-11068-other-ja)PCBは1975年に製造および輸入が禁止されました。バーンアウトOFF時、バーンアウト検出電流は流していますか?(ns-faq-juxta-11073-spec-ja)バーンアウトOFF時は、検出電流を流しておりません。DINレールに取り付け可能な変換器はありますか?(ns-faq-juxta-20033-select-ja)DINレール取付可能な変換器は下記のシリーズがございます。WシリーズRJCセンサ(基準接点補償)の意味を教えてください。(ns-faq-juxta-20066-term-ja)熱電対は、2本の異種金属の一方を溶接し、変換器端子から、熱起電力を測定するものです。熱電対の出力電圧は、両端の温度の影響を受けるので、熱電対を接続する変換器の端子部の温度を測定し、補正を行う必要があります。この補正を行うために取り付けるセンサをRJCセンサ(基準接点補償または冷接点補償)と言います。...許容導線抵抗の意味を教えてください。(ns-faq-juxta-20072-term-ja)許容導線抵抗は、入力側機器と信号変換器の入力端子間に使用される導線に使用可能な抵抗値のことです。熱電対(TC)の意味を教えてください。(ns-faq-juxta-20073-term-ja)熱電対(TC)は、2種類の異種金属を組合わせて閉回路を作り温度差を与えると電流が発生する原理に基づく温度センサーです。トピックス地球の物語の、つづきを話そう。Corporationトップ。