マークを、クリックして下さい。重油配管に掛かる常用圧力について質問です。重油配管に掛かる常用圧力について質問です。-重油タンク新設で埋設重油配管の気密試験をしなければならないのですが、「埋設重油配管に常用圧力の1.5倍で気密試験を行ってください。ここで常用圧力について質問なのですが、埋設重油配管に掛かる圧力数値が判りません。GLから250mmの高さの円台(防油堤内)が有り、その円台に重油タンクを設置する形になります。32A/18.21mです。ギヤーポンプは、送るためではなく、引っ張るために使用する為、配管内にギヤーポンプの圧力は掛からないはずです。この場合、ギヤーポンプが停止している状態が一番埋設重油配管に圧力が掛かると思います。その時の圧力が判れば気密試験で掛ける圧力が決まると思うのです。この気密試験後に試験結果として何故この圧力になったのか、計算式と試験結果を提出することを指導されています。計算式も分かるように解説して頂けると助かります。・流体:タンク,配管に流れる流体はA重油です。...32A-SGP配管延長...18,210mm配管の高さ...GL-250mm水平配管(パイプ中芯)�Bギヤーポンプ(工進ギヤポンプ/GC-25)能力:0.3MPa-40L/min高さ:GL+150mm�Cオイルサービスタンク容量:横置き300L(米俵型)高さ:GL+500mm以上の条件で埋設重油配管に掛かる常用圧力が判れば助かります。Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。-埋設配管と重油タンク頂部の落差に重油の比重を乗じれば、常用圧力は計算できると思います。落差=2.72(タンク高さ)+0.25(設置高さ)+0.25(配管中心の落差)+(0.042÷2-0.0035)(管底までの距離)=3.2375m重油の比重=0.95→950kg/m3常用圧力=950kg/m3×3.2375m×9.8m/s2≒30,141kg・m/(�u・s2)→30.2kPa試験圧力=30.2×1.5=45.3kPa→0.05MPaギアポンプの停止時のリーク圧を考慮する必要がある場合は、送り先との落差を考慮する必要があります。Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。-丁寧で分かり易い回答ありがとうございます。埋設配管とギヤーポンプの間に逆止弁が在っても必要になるのでしょうか?宜しくお願い致します。Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。-逆止弁のリークが少なければ大丈夫です。Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。ありがとうございました。