マークを、クリックして下さい。-ガラリが設置されている壁が延焼のおそれのあるある壁の場合は、ガラリが外壁防火の防火設備である必要があります。防火シャッター付でない場合は、直近のダクトに防火ダンパーの設置が必要です。防火ダンパーは特定防火設備しか無いので、1.6tですが、ガラリチャンバー自体は防火設備で良いので、0.8tで問題ありません。延焼のおそれのある壁は、見落とす事は無いと思いますが、念のため確認してみてください。