状況について、以下のとおりお知らせいたします。医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午後2時18分、救急車を要請。救急車で同日午後2時53分頃ふたば医療センターに搬送し、その後、いわき市医療センターに同日午後6時17分頃搬送された。負傷者については、2週間程度の経過観察のため入院となる。1~2週間ほど、通院加療約3ヵ月を要する見込みと診断された。【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。1月13日午後2時32分、6回目となる7体(新燃料)の共用プールへの移送を完了。・2号機の燃料取り出しに向け、2019年9月10日から原子炉建屋オペレーティングフロア内の3回目となる残置物の片付作業を実施中。2020年5月上旬の排気筒解体完了に向けて実施中。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>http://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・6号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却浄化系(以下、「FPC系」という。)にて冷却しているが、タービン建屋補機冷却系の点検において、補助海水系の停止を伴う作業を行なうことから、SFP冷却をFPC系から残留熱除去系(以下、「RHR系」という。)による冷却に切り替え、点検後は、SFP冷却をRHR系からFPC系による冷却に戻す。SFP冷却切り替え予定は以下のとおり。1月20日午前9時から午後5時(約8時間停止)・FPC系からRHR系非常時熱負荷モードに切り替え・冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.6°Cと評価(温度上昇率:約0.188°C/h)1月23日午前9時から午後5時(約8時間停止)・RHR系非常時熱負荷モードからFPC系に切り替え・冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.6°Cと評価(温度上昇率:約0.188°C/h)1月17日午後1時現在のSFP水温度は、21.5°C。・1~3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系のポンプ点検に伴い、1~3号機のSFPの冷却が停止。(1号機については一次系についても停止)SFP冷却停止期間(予定)は以下のとおり。1月15日午前5時から2月7日午後7時また、各号機の冷却停止期間におけるSFP水温度評価については以下のとおり。SFP水温度については、放熱を考慮し約26.5°C各号機の冷却停止(実績)は以下のとおり。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。