【学科でも使える!】【R4二級製図で出るかも?】保育室の採光計算について考えてみた。4回受けてやっとわかった攻略法!▼詳しくはココをクリック!HOME建築基準法わかりやすい【学科でも使える!】【R4二級製図で出るかも?】保育室の採光計算について考えてみた。【学科でも使える!】【R4二級製図で出るかも?】保育室の採光計算について考えてみた。製図お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。今回は、【学科でも使える!】【R4二級製図で出るかも?】保育室の採光計算について考えてみた。この関係を満たせば良いのです。=居室の面積×割合(←保育室の割合は、1/5)で計算します。条文を用いて解説していきますね。いしいさん昨年、一級で採光計算が出たので、もしかしたら二級でも出るかも。その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のために有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあつては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。細い赤、黄色、緑でマーカーをしてみました。そこだけ抜粋すると建築物で政令で定めるものの居室には、採光のために有効な部分の面積は、居室の床面積に対して、政令で定める割合以上としなければならない。ポイントを3つ見ていきます。採光計算の対象は、居室のみ出だしの細い赤でマーカーをしたところを見てください。建築物で政令で定めるものの居室には、と書かれています。採光計算の対象は、居室のみになるのです。・倉庫などは、居室ではないので採光計算は不要となるのです。黄色でマーカーをしたとこを見てください。採光のために有効な部分の面積は、と書いてありますよね。これが、いわゆる「有効採光面積」のことを示しているのです。ここには、有効採光面積の計算方法は、書かれていません。(令20条に書かれています。緑でマーカーをしたところを見てください。居室の床面積に対して、割合と書いてありますよね。これが、いわゆる「必要採光面積」のことを示しているのです。この必要採光面積の計算方法は、ここに書いてある通り、居室の床面積×割合になるのです。ちなみにこの割合は、保育室の場合は、令19条第3項より1/5となっています。=居室の床面積×割合(保育室の場合は、1/5)となるのです。このことを覚えちゃいましょう!いしいさん暗記!次は、有効採光面積の計算方法、つまり、令20条第1項を見ていきます。法第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光で有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。黄色でマーカーをしたところを見てください。採光で有効な部分の面積は、開口部ごとの面積に、採光補正係数を乗じとなります。次は、採光補正係数の計算方法を見ていきます。条文は、令20条第2項です。前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該係数に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これらに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。(省略)解説この令20条第2項には、一号から三号まであります。採光補正係数の計算方法が3パターンあるのです。この3パターンは、用途地域によって変わってきます。この3パターンを表にしてみました。D/H×10-1.0では次は、DとHを説明します。言葉では伝えにくいので、図にしてみました。1階の居室の採光補正係数を求めたいときのDとHは、図のようになります。簡単に言うとDは、建築物のから隣地境界線までの水平距離Hは、建築物の上部から開口部の中心までの垂直距離なのです。採光補正係数の最大値のルール採光補正係数には、最大値のルールがあります。一度令20条第2項を見てください。「だたし書き」がありますよね?!ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。計算した採光補正係数が、5であっても、10であっても、100であってもMax3となるのです。このルール、見落としやすいので注意しておきましょう!いしいさん採光補正係数は、Max3!さいごに以上、【学科でも使える!】【R4二級製図で出るかも?】保育室の採光計算について考えてみた。【線引きもパクってOK!】でした。=居室の面積×割合(←保育室の割合は、1/5)で計算する。これだけのことが条文では、長々と書いてあるのです。結論を覚えて3回くらい練習すれば誰でもできるようになります。採光計算なんて楽勝です!ビビらなくて大丈夫ですよ!さいごまでお読みいただきありがとうございました。他の記事も読んでみてくださいね!この記事を書いた人いしいさん「法規」と「投資」で生活しています。好きな食べ物は、おにぎり。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。プロフィールいしいさん「法規」と「投資」で生活しています。好きな食べ物は、おにぎり。いしいさんの建築基準法ブログ.。