2022年6月3日ablecom2.エアコン水漏れ原因!ドレンホース詰まりドレンホースが詰まる要因としてエアコン室内機に溜まったホコリがホースを通って途中で溜まってしまう。右側の写真で左に付いているのがフィルター外した右に見えるのがアルミフィンエアコンフィルターの掃除は、毎日使用する場合は、できれば2週間に1回くらいエアコンをつけると嫌なにおいがする。フイルターを掃除してもあまり冷えないなどアルミフィンの中までホコリが詰まっている場合は自分でフィンを掃除すると余計に詰まらせたり傷つけて水漏れの原因にもなります。フィンの中までホコリが詰まっているようでしたらエアコンクリーニングをされたほうがエアコンも長持ちします。他に室外機側(外)のドレンホースからホコリや虫が侵入する場合があります。防虫キャップ、メッシュフイルター等あります。取り付けられても室内機側のフィルター、室外機側のドレンホース口を定期的に清掃、点検されることをお勧めします。メッシュフィルターたまに改めて気づくのですが機器、機械は、当たり外れもありますが正直です。人間でも同じようにメンテナンスをすると長持ちします。数件ですがドレンホースの曲がり方が原因かと思われる水漏れがありました。ドレンホースは、室内機から下方向に下がっていないと水が上に曲がっている箇所で滞り逆流となって漏れてしまいます。ドレンホースが上向きになっている箇所があったら室外機に向けて水が流れやすいように下側に向けるとなおることもあります。参考にですがカバーの中でホースが傷ついている、きっちりハマっていない。エアコンを持ち上げたらドレンの口が写真の形ででてきました。工事ミスが原因と考えられます。😢エアコン業者さんによっては時間を急ぐためか流水試験また室内機の傾きを確認しない方もいるようでエアコンを使ったら水漏れという事故に合わないよう信頼できる業者を選べると良いのですが。流水試験は外が暑くないと結露しないため正常に試験できません。傾き確認は室内機を設置するときはドレンホースが付いている方を下に傾けます。冷房運転では室内機からドレンホースを伝って水が流れるからです。結露する機器が入れ替わります。稀に暖房でも霜取り運転によって水漏れもあるようです。対して2件のコメントがあります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。