マークを、クリックして下さい。-私のイメージですがバッファタンクとクッションタンクは違います。クッションタンクは冷温水の膨張、収縮を吸収するものバッファタンクは設計者の意図によります。�@チラーと負荷側の能力が著しく違うとき負荷側のポンプの能力を落として省エネをする為です。昔は水量一定でしたので室内負荷が低下してもポンプの能力が変わることはありませんでした。�Aピークカットによる省エネも考えられます。電力消費が大きい時間帯にチラーを動かなくするために大きなタンクを設けて蓄熱させておくということをします。その他にもあると思います。明確な返答ではなくてごめんなさい。