マークを、クリックして下さい。-法律では、禁止されていません。特定行政庁の建築主事の判断によるものと思われます。建築主事の判断がどのようなものかはわかりませんが、火気使用換気が継続的に運転される事が判断出来ないとの事では無いでしょうか?また、24時間換気に対して、火気使用換気の風量が著しく大きい場合、そのように判断される場合があります。(行政実例としては、24時間換気風量の10倍を超える場合は、兼用不可との判断を受けた事があります)特定行政庁に、どのような理由(通達・通知等)なのか聞いてみても良いのではないでしょうか?民間確認審査機関の場合は、独自判断は出来ないので、特定行政庁から、特段の取扱基準を指示されていない限り、兼用は可能だと思います。-masaさん早速返答ありがとうございます。実際自分もそのような指摘が初めてで、審査機関に電話で確認しました。2-4」にそのような記載があるとのことでした。解釈の問題だと思うのですが、出来ることを説明するのが難しくて難儀しています。その部分を知っていればmasaさんなりの教えて頂ければ幸いです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。2-4」に記載されているのは、無窓居室内の火気使用室の規定です。したがって、全体が火気使用室である場合には適用されないと思います。無窓居室内に局所的な火気使用室がある場合は、無窓居室の換気設備と火気使用室の換気設備を分けろという事だと思います。一例としては、無窓居室である事務室内にミニキッチンなどがある場合は、ミニキッチンのレンジフードもしくは換気扇と、無窓居室である事務室の換気設備を分けろと言う事だと思います。と24時間換気設備を兼用したいと言う事ですよね?一般的には、全体が火気使用室の場合は、火気使用室換気+24時間換気が適用され、火気使用室換気+無窓居室換気+24時間換気という扱いにはなりません。運用指針」を注文しました。自分でも確認してみて、審査機関に確認してみようと思います。お忙しい所、ご丁寧にありがとうございました。