B系サンプリング配管の弁保温材を取り外して状況を確認したところ、サンプリングラインにあるドレン配管(pH検出器を点検する際の水抜き用に設置した配管)に直径2mm程度の微少な孔があることを確認しました。処理中の水であると判断しました。バックグランドと同等であることを確認しました。B系の系統水の至近における分析結果(2017年6月1日採取)は、以下の通りです。・Cs-134:2.2×10^2Bq/L・Cs-137:1.5×10^3Bq/L・Sr-90:1.8×10^2Bq/Lなお、滴下した水については、拭き取りが完了しました。微小な孔が確認された箇所については、止水テープによる止水処置を行いました。B系の運転を再開します。