マークを、クリックして下さい。-現在、とある官庁物件で客先要望で「標準入力法」での事務所建築の省エネ計算を行っています。その中で給湯設備で単機能(給湯のみ)のFF式石油給湯器を設置するのですが、その熱源効率の計算がいまいち分かりません。熱源効率=定格加熱能力/(定格消費電力)×9760/3600+定格燃料消費量となっていますが、この計算式に数字を当てはめても、おかしな数字が出てきます。何か、留意する点はあるのでしょうか?ご教示お願い致します。-デンスイ様レスありがとうございます。これだと標準入力マニュアルより詳しく書いてあって、対処できそうです。来年4月の省エネ法完全改正に伴い、今までは外注していた省エネ計算も、すべて自社で行う事になり、意匠設計専門の自分は四苦八苦しています。ありがとうございました。-定格燃料消費量を一次エネルギー換算する必要があります。詳しいご回答ありがとうございます。計算まで記載していただき、感謝です。お二方のお陰で助かりました。