状況について、以下のとおりお知らせいたします。おいてHIC(高性能容器)排水ラインフランジ下部に水溜まり(漏えい範囲:約15cm×約15cm×深さ約1mm)があることを協力企業作業員が発見。漏えいした水は堰内に留まっている。【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。12月27日午後2時6分、5回目となる7体(新燃料)の共用プールへの移送を完了。・2号機の燃料取り出しに向け、2019年9月10日から原子炉建屋オペレーティングフロア内の3回目となる残置物の片付作業を実施中。2020年5月上旬の排気筒解体完了に向けて実施中。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>http://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・6号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却浄化系(以下、「FPC系」という。)にて冷却しているが、6号機残留熱除去系(以下、「RHR系」という。シートリーク量調査のため、SFP冷却をFPC系からRHR系に切り替え、調査後にRHR系からFPC系に戻す。SFP冷却切り替え予定は以下のとおり。1月9日午前9時から午後6時(約9時間停止)・FPC系からRHR系に切り替え、同日中にFPC系に戻す。・冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.7°Cと評価(温度上昇率:約0.188°C/h)。1月8日午後1時現在のSFP水温度は、19.9°C。SFP冷却切り替えは、作業工程の見直しのため延期。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。