タンクのサンプリング弁の閉止キャップ付近からにじみがあることを協力企業作業員が発見しました。その後、当社社員が現場状況を確認し、当該閉止キャップを取り外したところ、20秒に1滴程度の滴下を確認しました。10時48分、当該閉止キャップのシールテープ処理を行い、再度閉止キャップを取り付けたところ、滴下の停止を確認しました。滴下した水は当該エリアの堰内に留まっており、外部への流出はありません。タンクの水質については以下のとおりです。