マークを、クリックして下さい。ヘッダーに入ると温度が高くなります。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。ヘッダーに入ると温度が高くなります。-設備管理をおこなっている者です。お客様より熱源系の調査依頼されています。ヘッダーを経由することで11°Cになってしまっています。元々は、当社施工ではありません。冷水の還温度13°C(温度差5°C)能力的に足りていないと考えられます。改修工事で冷凍機主管直接より新しく冷水を新設分岐した系統(ヘッダーより取り出さない場合は)、8°C確保されています。冷凍機系統3台分8°Cがヘッダーに入り、各系統1,2,3,4,5階とヘッダーより吐出するわけですが、そのヘッダー本体ですでに10.5°Cを示し、各階主管の温度計で11°Cになっています。どこかの系統が誤配管しているかもと・・・思いますが、すべての系統を追いかけるとなると現実的ではないので、何か良案あればと思い投稿させてもらいました。図面もなく文章だけで投稿させてもらうこと容赦願います。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。-ワンポンプシステムで考えると冷凍機3台分の出口温度の混合分がヘッダの送水温度になります。3台とも出口温度が8°Cであればヘッダでの温度は8°Cです。冷凍機の出口温度設定が7°Cで8°C送水なら能力不足ですが、省エネの為設定8°Cの場合は能力不足ではありません。私ならこれを元に現調します。赤外線式の温度計測器で各ポイントの温度も確認します。⇒配管付属の温度計が劣化して正確でない可能性がある為。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。-・ヘッダー手前で取り出された冷水往管の系統は、還管としてどこに接続されていますか?・往還1次ヘッダーバイパスバルブの状態はどうでしょうか?システム全体が見えないので疑っているのはこのあたりです。Re:ヘッダーに入ると温度が高くなります。確認していれば、返信のレスをお願いします。