状況について、以下のとおりお知らせいたします。・1月29日午後1時5分に2号機タービン建屋周辺に設置しているサブドレンピットNo.34に対して、2号機タービン建屋北東エリアの水位が165mm上回っていることを確認。このため、午後1時29分、実施計画第1編第26条(建屋に貯留する滞留水)表26-2で定める運転上の制限「2号機タービン建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していないと判断。評価にあたっては各水位に対して塩分補正および計測誤差を考慮している。午後1時32分に1~4号機建屋周辺のサブドレンについて全台汲み上げを停止した。準備が出来次第、近傍のサブドレンを含めたサンプリングを行う。プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどに異常はない。その後、2号機タービン建屋北東エリア(以下、「当該エリア」という。)の滞留水水位の状況を確認したところ、1月29日午前5時30分より上昇しており、この時点において近傍のサブドレン水の水位を超えていたことを確認。:369mm当該エリア近傍にあるサブドレン水の分析結果は以下のとおり。※:1月29日午前5時30分時点で、運転上の制限(当該エリアの滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと)を満足していないピット。評価にあたっては塩分補正および計器誤差を考慮している。1月30日午後0時、サブドレンピットNo.34について、当該サブドレンピット水位と当該エリア水位を手測りした結果、塩分補正および手測りによる測定誤差40mmを考慮しても、サブドレンピットの水位が当該エリアの水位を上回ったことを確認。手測りによる測定誤差220mmを考慮しても、サブドレンピットの水位が当該エリアの水位を上回ったことを確認。1,004mm(水位計の指示値)なお、1月29日判断した運転上の制限逸脱については、全台停止していたサブドレンの再起動準備が整い次第、制限逸脱からの復帰を判断する。当該エリア近傍にあるサブドレン水の分析結果は以下のとおり。4.6×101・3号機において燃料デブリの冷却状況の実態を把握するため、原子炉注水量を一時的に停止する試験(3号機燃料デブリ冷却状況の確認試験)を実施する。この試験に関連し、1月29日から2月17日の期間、以下のとおり1~3号機の原子炉注水量の変更を行う。バランス調整に伴うもの。特定原子力施設の保安」第1編第32条(保全作業を実施する場合)第1項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。1月31日午後2時30分、9回目となる7体(使用済燃料7体)の共用プールへの移送を完了。・2号機の燃料取り出しに向け、2019年9月10日から原子炉建屋オペレーティングフロア内の3回目となる残置物の片付作業を実施中。2020年5月上旬の排気筒解体完了に向けて実施中。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>http://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・1~3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系のポンプ点検に伴い、1~3号機のSFPの冷却が停止。(1号機については一次系についても停止)SFP冷却停止期間(予定)は以下のとおり。1月15日午前5時から2月7日午後7時また、各号機の冷却停止期間におけるSFP水温度評価については以下のとおり。SFP水温度については、放熱を考慮し約26.5°C各号機の冷却停止(実績)は以下のとおり。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。