日本原燃は22日、青森県六ケ所村のウラン濃縮工場で7月に発生した放射性物質を含む水の漏えいについて、配管弁のゴムが経年劣化したことが原因だったと発表した。国内https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/16/19235209_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_a3439c5509617a4f2c4dad58a433ad33.jpgトラブルは7月16日、工場内の廃水処理室で発生。計約1.5リットルが漏れたが全て回収され、周辺環境への影響はなかった。原燃によると、経年劣化でゴムの弾性が低下し硬くなり、弁内部に隙間ができたことが直接的な原因。共同通信によると、メーカーは10年に1度の交換を推奨していたが、工場完成の1991年以降、30年以上にわたり1度も交換や分解点検をしていなかった。2018年の点検では、変形や腐食が見られなかったため、即時の分解や交換は見送られ、28年までに行うことにしていた。今回のトラブルを受け、25年6月までに同様の古くなったゴムを交換したうえで、今後はメーカー推奨の10年以内に交換するよう運用を見直す。原燃は「再発防止対策をしっかりと実施し、同様の漏えいを発生させないよう取り組む」としている。19:10青森県六ケ所村の日本原燃の施設(日本原燃公式サイトより)サイン日本原燃は22日、青森県六ケ所村のウラン濃縮工場で7月に発生した放射性物質を含む水の漏えいについて、配管弁のゴムが経年劣化したことが原因だったと発表した。トラブルは7月16日、工場内の廃水処理室で発生。計約1.5リットルが漏れたが全て回収され、周辺環境への影響はなかった。原燃によると、経年劣化でゴムの弾性が低下し硬くなり、弁内部に隙間ができたことが直接的な原因。共同通信によると、メーカーは10年に1度の交換を推奨していたが、工場完成の1991年以降、30年以上にわたり1度も交換や分解点検をしていなかった。2018年の点検では、変形や腐食が見られなかったため、即時の分解や交換は見送られ、28年までに行うことにしていた。今回のトラブルを受け、25年6月までに同様の古くなったゴムを交換したうえで、今後はメーカー推奨の10年以内に交換するよう運用を見直す。全ての権利は保護されています。貴方がブロックに同意しない場合、返信用フォームをご利用ください討議は終了しました。открываемого。