マークを、クリックして下さい。-特高電気室にて第1種にて給排気、避圧ダクト、消火ガス排気用のファンを設置してます。第1種側にPDを入れてますが、消火ガス排気時のみに運転する側のファンにはPDは必要でしょうか。ご教示のほどよろしくお願い致します。-ガス消火主に窒息効果で酸素濃度を下げることで消火する消火設備です。外部とダクトで繋がっていると消火効果が得られません。よってPDは外部と繋がっている部分には全て設置が必要となります。-消火ガス放出時に閉鎖されていないダクトには、PD(もしくはPFD)が必要となります。PDを設置する意味は、消火ガスが放出区画から漏洩しない必要があるからです。隙間程度の漏洩の場合は、消火ガスの放出量を増加させれば、消火機能に問題は生じませんが、消火ガス排気用のダクトの場合は開口面積が大きいので不可能でしょう。ご回答いただきありがとうございました。