kW電圧(V)380/400/415380/400/415380/400/415380/400/415380/400/415380/400/415接続4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE(1系統主電源)3線(L1、L2、L3、PE)WYE(2系統主電源)TNおよびTT分電システムがサポートされています。コーナー(線)の接地は許可されていません。*上流4極ブレーカー付き2系統主電源システムの場合のみ:入力ケーブル(L1、L2、L3、N、PE)でN接続を取り付けます。2系統主電源4極サーキットブレーカーについては、接地概略図を参照してください。上流保護に依存します。上流保護に依存します。kA2sの内部ヒューズによって調整されます。並列UPSのバイパスを介したバックフィード電力量を考慮に入れます。上流保護に依存します。並列UPSのバイパスを介したバックフィード電力量を考慮に入れます。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。以下の値は、すべてバッテリーブロック数が40の場合の値です。アークフラッシュの危険このUPSはOVCII(過電圧カテゴリII)に準拠しています。OVCIIに準拠している環境でのみ、このUPSを設置することができます。OVC定格がIIより高い環境にUPSを設置する場合は、過電圧カテゴリをOVCIIに下げるために、UPSの上流側にSPD(サージ保護装置)を設置する必要があります。SPDには、SPDが動作可能であるのか、または設計通りに機能しなくなったのかをユーザーに表示する、状態表示器が含まれていなければなりません。62040-1に従って、視覚的および/または可聴的であり、かつ/または遠隔操作信号および/または出力接点機能を備えています。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。以下の要件に適合するサージ保護装置を選択してください。kV短絡定格(Isccr)ヒューズ保護により、より低い短絡定格を実現できます。設置時予想短絡レベルにより異なります接地システムコーナーの接地は許可されていません。アークフラッシュの危険すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DC+/DC-バスバーに2本、Nバスバーに4本、PEバスバーに5本。過電流保護は、別途ご用意ください。60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。60364-4-54の表54.2に基づいています。°Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。推奨ケーブルサイズと最大許容ケーブルサイズは、補助製品によって異なる場合があります。一部の補助製品では、アルミニウムケーブルがサポートされていません。補助製品に付属している設置マニュアルを参照してください。ここに示すDCケーブルのサイズは推奨されるサイズです。PEケーブルサイズについて、バッテリーソリューションのマニュアルの詳細な指示に必ず従ってください。DCケーブルのサイズがバッテリーブレーカーの定格に合っていることを確認してください。中性導体は、非線形負荷から高調波が発生した場合の1.73倍の相電流を処理できるサイズです。高調波電流は発生しない、または低調波電流が予想される場合は、これに従って中性導体のサイズを変更できますが、相導体よりも小さくすることはできません。kW入力相(mm2)6610162535入力PE(mm2)6610161616バイパス/出力相(mm2)6610162525バイパスPE/出力PE(mm2)6610161616中性点(mm2)61016253550DC+/DC-値はバッテリーブロック数が40の場合に基づいています。Aより高く設定しないでください。上流サーキットブレーカーの横に、危険を知らせるためにラベル885-92557を配置します。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。地域での指令により4極サーキットブレーカーが必要な場合:ライン-中性相間の非線形負荷のために中性導体に大きな電流が流れることが予想される場合、サーキットブレーカーの定格は予測される中性点電流に従って決める必要があります。mA)でトリップしないように調整する必要があります。上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。上流の過電流保護装置(およびその設定)は、入力/バイパス相とUPSフレームとの間で短絡が発生した場合に、0.2秒以内の切断時間を確保できるようなサイズにする必要があります。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。以下の表に記載されている推奨ブレーカー(およびその設定)を使用することで、コンプライアンスが保証されます。IECに推奨される上流保護IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。推奨事項を含んでいます。本書は、詳細な調査や運用/現場別の開発計画や概略図の代用となるものではありません。特定ユーザーの用途に対する製品/ソリューションの適合性または信頼性を判断するために使用すべきものではありません。関連する特定の用途または使用に関して製品/ソリューションの適切かつ包括的なリスク分析、評価、および試験を行うこと、または選択した専門家(インテグレーター、設計者等)に実施させることは、当該ユーザーの義務とします。本書で言及されているシュナイダーエレクトリックブランドならびにシュナイダーエレクトリックSEおよびその子会社の商標は、シュナイダーエレクトリックSEまたはその子会社の所有物です。その他すべてのブランドは、各所有者の商標である場合があります。本書およびその記載内容は、該当する著作権法で保護されており、情報提供のみを目的とし提供されています。その他)によっても、どのような目的であっても、シュナイダーエレクトリックから書面による事前の許可を得ずに、再製または頒布することはできません。文書を調べる非独占な個人ライセンスを除き、本ガイドまたはその記載内容を商業的に使用する権利またはライセンスを付与することはありません。シュナイダーエレクトリックは、本書の内容またはその形式に関して、いつでも予告なく変更または更新する権利を有します。適用法により認められる範囲で、シュナイダーエレクトリックおよびその子会社は、本書の情報コンテンツの誤りや記入漏れまたは本書に含まれる情報の使用に起因する結果、もしくはその結果から生じる結果に関し、一切責任を負いません。Electric閉じる。