キャスク仮保管設備における圧力の異常を示す警報が発生した件についての続報です。当社社員が、現場で測定器を用いて当該キャスクの蓋間圧力(警報設定値:250kPa以下)を確認したところ、測定値は322kPaでした。正常値を示している計器の指示値は314.5kPaであり、測定値とほぼ同等の値であったことから、当該警報発生の原因は、計器の故障であると判断しました。当該計器は、今後準備が整い次第、点検を実施します。