状況について、以下のとおりお知らせいたします。2階片付作業に従事していた協力企業作業員について、放射性物質の内部取込の可能性があると判断した。顔面(口まわり)当該作業員の汚染した顔面(口まわり)について除染が完了し、ホールボディカウンタ測定を実施。評価の結果、内部取込と判断、内部被ばく線量は1.18mSvで記録レベル(2mSv)未満であった。医師による問診の結果、内部取込の疑いはあるが異常なしと診断された。・3号機において燃料デブリの冷却状況の実態を把握するため、原子炉注水量を一時的に停止する試験(3号機燃料デブリ冷却状況の確認試験)を実施する。この試験に関連し、1月29日から2月17日の期間、以下のとおり1~3号機の原子炉注水量の変更を行う。バランス調整に伴うもの。特定原子力施設の保安」第1編第32条(保全作業を実施する場合)第1項を適用し、必要な安全措置を定めた上で、計画的に運転上の制限外に移行し操作を実施。【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。2月6日午後2時52分、10回目となる使用済燃料7体の共用プールへの移送を完了。・2号機の燃料取り出しに向け、2019年9月10日から原子炉建屋オペレーティングフロア内の3回目となる残置物の片付作業を実施中。2020年5月上旬の排気筒解体完了に向けて実施中。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動はなし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>http://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・1~3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系のポンプ点検に伴い、1~3号機のSFPの冷却が停止。(1号機については一次系についても停止)SFP冷却停止期間(予定)は以下のとおり。1月15日午前5時から2月7日午後7時また、各号機の冷却停止期間におけるSFP水温度評価については以下のとおり。SFP水温度については、放熱を考慮し約26.5°C各号機の冷却停止(実績)は以下のとおり。冷却停止時のSFP水温度は18.7°C・6号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)については、使用済燃料プール冷却浄化系(以下、「FPC系」という。)にて冷却しているが、タービン建屋補機冷却系の点検において、補助海水系の停止を伴う作業を行なうことから、SFP冷却をFPC系から残留熱除去系(以下、「RHR系」という。)による冷却に切り替え、点検後は、SFP冷却をRHR系からFPC系による冷却に戻す。SFP冷却切り替え実績・予定は以下のとおり。[実績]2月4日午前9時59分にFPC系停止、午前10時39分にRHR系非常時熱負荷モードに切り替え。切り替え後のSFP水温度は、18.0°C(停止時17.8°C)。運転状態については、異常のないことを確認。[予定]2月7日午前9時から午後6時(約9時間停止)・RHR系非常時熱負荷モードからFPC系に切り替え・冷却停止中のSFP水温度上昇は約1.7°Cと評価(温度上昇率:約0.187°C/h)2月3日午後1時現在のSFP水温度は、17.9°C。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。