様」宛てに、えげっつない郵送物が届きましたね。パーフェクトな過去問情報が届きました..世の中には凄ぇ強者がいますわ。情報送付の件いつも、貴社HPを拝見させて頂いております。私は、今般09月20日(月)に消防設備士・甲1の資格試験を受験したものです。[開催地:東京]私の試験勉強のさなかに猫好きの妻が貴社のサイトを発見して、試験対策として過去問(なんと紙ベースで..)購入させて頂きました。手許の問題集だけでは鑑別・製図問題の情報量が少なく、同過去問は大変に参考となり、また本試験の筆記問題でもかなりの同問・類問が出題されて貴重な得点源となりました。簡単ながら、この場をお借りして御礼申し上げます。強欲な青木キッカケは..「猫」でした。選ばれたのは、青木マーケ(株)でした。情報送付の件いつも、貴社HPを拝見させて頂いております。ここに当日の出題内容を一通り纏めましたので、今後のお役立てにして頂ければ幸いです。1鑑別・製図については記憶可能な限り、当日出題された内容を再現しました。(あくまで個人作成なので、表記の著作権云々についてはご注意願います。)2筆記問題は、整理する時間がなく乱筆になっていますので、出題のご参考程度に願います。(今週末に1電工の試験があるので..五十の手習いで勉強中です。鑑別1スプリンクラーヘッド下の写真は、消火設備に使用されるヘッドを示したものである。次の各設問に答えなさい。設問1:A~Dのうち、写真と名称の組み合わせとして誤っているものを2つ記号で答えよ。設問2:正しい名称を答えよ。名称の正しい組み合わせは以下の通りです。下の図は建物の屋上などに設けられ、ポンプの主配管に接続して屋内消火栓設備等に用いる加圧送水装置の設備の一部である。次の各設問に答えなさい。設問1:この水槽の名称を答えなさい。配管内に常時充水しておくため。屋上の補給水槽の設置目的について、福岡市の運用基準上で以下の通り謳われています。故障等によりポンプが起動しない場合の一時的な消火用及び速やかな放水のため、補助用高架水槽または補助ポンプにより常時充水しておくこと。下の写真はスプリンクラー設備に用いられる設備である。次の各設問に答えなさい。設問1:この設備の表側には、どのような表示がされているか答えよ。設問2:スプリンクラーヘッドの散水半径外の部分について、ホースの接続口より何mの部分の範囲をカバーしているか答えよ。設問3:放水圧力は何MPa以上必要か答えよ。第13条の6にて以下の通り謳われています。補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25MPa以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。下の写真は消火設備の配管状況を示したものである。次の各設問に答えなさい。設問1:Aで示す配管用固定金具の名称を答えなさい。設問2:Bで示す配管継手の名称を答えなさい。写真のチーズは正確に言うと、主管65A位から部屋内の配管32A位へ分岐するための「異径チーズ」です。下の写真は屋内消火栓の放水圧力を測定しているところを示したものである。次の各設問に答えなさい。設問1:使用している測定器具の名称を答えなさい設問2:この放水圧力の測定結果から放水量を求める計算式として、正しいものを次の語群から選び記号で答えなさい。放水量は次式により算出します。Q=K×D2×√10.2PQ:放水量(l/min.)K:1号消火栓は0.653、易操作性1号消火栓、2号消火栓及び広範囲型2号消火栓は型式により指定された定数を用いること。図のスプリンクラー設備について、次の各設問に答えなさい。図の1~3に設置する装置を、以下の写真から選んで記号で答えよ。写真の機器の名称は以下の通りです。E:流水検知装置1は閉鎖型スプリンクラー設備の系統の末端にあるので、末端試験弁です。2は開放型スプリンクラー設備の一斉開放弁で、3は試験弁(ボールバルブ)です。2Fに設置してあるスプリンクラーヘッドの形式を答えよ。どこを指しているかを答えよ。以下の系統図の配管には3箇所の誤りがある。該当箇所を✕で示し、正しい配管を記入せよ。正しい配管系統図は以下の通りです。する部分は割愛します。送水口(スプリンクラー専用)から主管への接続位置をメインバルブの2次側へ。圧力タンクから主管への接続位置をメインバルブの2次側へ。給水管から消火ポンプへの接続位置を消火ポンプの側面へ。次の図は、ある建物の屋内消火栓設備(1号消火栓)の配管系統の一部を示したものである。下記の条件に基づき、各設問に答えなさい。消火ポンプの全揚程の公式を記述せよ。関する基準の細目〕にて、以下の通り謳われています。ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。=2.0mの場合の全揚程を求めよ。(m)系統図から判断して、消火ポンプに必要なポンプの吐出量を求めよ。関する基準の細目〕にて、以下の通り謳われています。ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。全揚程40(m)の消火ポンプ導入を検討にあたり、適当かどうかを答えよ。以下のポンプ揚程曲線図を参考に、その理由も答えよ。理由:定格吐出量の150%の吐出量における揚程曲線上の全揚程が、定格吐出量における揚程曲線上の全揚程の65%以下となっているため。min)で全揚程20(m)まで落ちていることが分かります。ポンプの放水性能について、加圧送水装置の基準にて以下の通り謳われています。定格吐出量の150%の吐出量における揚程曲線上の全揚程は、定格吐出量における揚程曲線上の全揚程の65%以上であること。min)の時に、全揚程が26(m)以上となる消火ポンプを選定する必要があると導けます。情報送付の件いつも、貴社HPを拝見させて頂いております。PS.ご提供させて頂いた実技問題にてタマスケ広報課長ご出演のもと、HPにアップされる日を妻が楽しみに待っているようです。忍タマ奥様ぁ~!気合い入ったブログ記事がアップされてますよ~ッ!【追記】合格発表!当ブログを更新した後日、T様より以下のメールが届きました。夜分お疲れ様です先般、甲種1類の出題問題を送付させて頂きましたが、本日同試験の合格通知が届きましたので、ご報告方々改めまして御礼を申し上げます。お恥ずかしいながらも、試験通知を添付致しますので、出題情報の信頼度を担保するものとしてご査収下さい。(あと不明)宜しくお願い申し上げます。1類「過去問テスト」ここまでブログに目を通して下さった勉強熱心な方々にのみ、消防設備士という資格試験における勉強方法として圧倒的に効果の高い「実際に出た問題」を解く為の「過去問テスト」を紹介させて頂きます。つまづきポイント「過去問テスト」は、弊社ブログおよびTwitterの管理人が情報収集を積み重ねピックアップして過去問ベースの模擬試験です。教官タマ王この実技の情報提供に加えて、何とT様「過去問テスト」の出たとこに印してくれてます。打率0.28って割といい方だと思いますから、このブログと併せて活用下さいませ。【追記】当ブログに関するツイートツサ-Euph@tsusaeuphonium7問とも3月に福岡で受けた時と全く同じ件について参考ツサさん(@tsusaeuphonium)ツイート☝こういうことです。消防設備士10年目やってます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。