地上からの放水による消火が難しい高層階の建物が火事になった場合に、地上にある「送水口」から消防ポンプ車を用いて加圧送水し、上階に設けられた「放水口」に消火ホースを繋いで消火活動を行う為の設備が「連結送水管」です。連結送水管の仕組み連結送水管の仕組みは、以下の通りです。ついては、AYAさん(@sousuiko)を筆頭にマニアな方々が沢山いらっしゃいますよね。そうそう、送水口博物館なる様々な送水口が展示された場所もあったりします。設置基準は主に、消防法施行令第29条にて以下の通り謳われています。連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。連結送水管の配管工事については、消防設備士の資格が無くても行うことができます。配管や電源の工事は消防設備士じゃなくてもできる...みたいな範囲って意外と知られてない気がします。不要なので、設備屋さんが担当すること多々あるかと。点検タマ王よく、協力している設備屋さんが配管工事を終えたら『ほな耐圧試験してや~』って連絡いただきますよね。この辺りの住み分けがされているので防災屋って商売が継続できているワケですが、今回は設備屋さんから『配管工事も頼むわぁ~』との依頼があれば自社で行うことも可能ではあります。届出・施工および検査まで一貫して行う現場の条件は以下の通りです。ガス管とスケ4は、厚みが異なります。スケ4の方が分厚い為、配管内にかかる水圧が大きくなる現場で利用されます。施工管理ネコスケ4...吾輩の名はタマスケ、スケ繋がりで親近感がわきますな。貴様のスケ2もぎ取ってスケ1にしたろか...。ロ土方タマスケ普通の配管やのぉてスケジュール管になると一気に重たくなるし、お値段も跳ね上がってまうねんな。配管については、耐震性に優れた合成樹脂管を使用して施工を行いました。配管には、以下の2つのパターンがあります。..通常時は配管内が空になっている湿式か乾式かの判定も、設計届提出時に計算します。今回8階建ての現場にて連結送水管の配管工事を行いましたので、その模様をご紹介させて頂きます。ついては工程の初期に合成樹脂管を敷設していましたので、そこから配管を繋げていきます。地中に埋まる部分について、鉄管の場合は錆止めを塗布した後に防蝕テープを巻いておきます。伸びていく配管を作成後、吊り上げ運搬・固定していきます。打合せにて建築側に作成して頂いていた配管固定用アングルへ、縦に伸ばした配管を固定していきます。次に、配管へ継手類を接続します。この時、必ず以下の接着剤を使用します。何で、この接着シール剤じゃないとアカンの..!?これ以外で施工すると漏水のリスク上がります、一回やってみて下さい。上記を「本剤:硬化剤=2:1」の割合で練り混ぜて、配管接続部へ塗布します。手締めした後、パイプレンチにて本締めしていきます。https://aokimarke.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-12-10.53.50_Trim.mp4配管をロープで吊り上げる際、継手類が接続しておくことでロープを引っかけることが可能となります。上階の足場支持金具に、電動ウィンチを吊り下げます。下の階へフックを降ろします。フックにロープを固定します。ウィンチのリモコン操作で、ゆっくり配管を吊り上げていきます。配管が立ち上がったら、アングルへUボルトで固定します。フランジ固定(※地上のみ)地中配管との接合部分となるフランジを、ボルトナットで固定します。地面との間隔が狭いから、ボルト径に合うソケットつけた電動インパクトで締めるのがラクやね。ドゥルルル!...でガッチリ締まるから、手も疲れへんし必須アイテムやな。管理人ボルトの長さは要確認!今回、初めに用意したボルトナットが短くてフランジを繋げることができないトラブルが発生しました。地中埋設部分に樹脂管を使用している場合は、いつもより長いボルトナットを用意しておきましょう。採寸(※以降くり返し)メジャーで次に立ち上げる配管の長さを測りとり、作成後に再び吊り上げて固定していきます。配管ねじ入り込み深さ+下の配管から上階鉄骨まで+上階鉄骨から放水口ボックス穴までの長さを測ったとすると...20mm+2060mm+865mm-130mm(配管~放水口BOX間のエルボ高さ)...の様な計算で、必要な配管の長さが求められます。鬼タマスケこの現場、採寸した人物が計算ミスしてたせいで一回配管やり直したらしいな..。いざ配管吊り上げて固定したら『あれ!?長くね?』ってなって10cm長かったんやけど、ホントに計算ミスで10cm間違えてたってのありました。放水口の穴の位置も決まってたから..誤魔化せない、やり直し!ってワケで渋々やり直したよね。同じ作業を繰り返して、配管を上階まで高く接続していきます。立上りの100A配管に100Aー65Aの異形チーズを接続してある為、そこから65Aの配管を伸ばして放水口を設置します。最上階の放水口ボックス8階部分のみ、階段部分ではなく壁面に放水口ボックスを設置しました。......こんな感じです。強欲な青木あれれー、8階の放水口ボックス写真が無いよー?......次、撮ってきます。首を長ぁ~くして待ってま~す。屋上に上がることが可能な建物の場合、屋上に放水試験用のテスト弁を設けます。※今回、乾式なので屋上の補給水槽は無しです。テスト弁を固定する土台や標識は、1階に送水口が設置可能となった時に再び現場に入って設置します。放水口ボックスの塗装タッチアップ(傷などの修正)放水口ボックス内の掃除・現場の片付け3Dタマ王これにて作業終了です、お疲れ様でした!まだ少し工程は残ってるけど、ここまでできれば後はチョチョイのチョイですからね。連結送水管の新設・改修工事が必要な方からの、ご連絡お待ちしております。まとめ大阪市内8階建ての現場にて、スケジュール40の配管を用いて連結送水管の新設工事を行った。配管長さを測りとり、作成した配管を吊り上げて接続するという繰り返し作業で上階まで立管を敷設した。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。