マークを、クリックして下さい。-ファンとポンプのON/OFFですが逆だと思います温度が下がればOFF温度が上がればONです。冬季の凍結には注意が必要です冬季使用しないのなら冷却水を抜くことは可能ですが冬季も使用するならヒーターを入れるか凍結防止剤を入れるかです凍結防止剤を入れる場合は膨張塔も密閉型が必要ですあと余談になりますが20馬力の冷却水配管ですが50A必要だと思います。-どうなったのか心配しています。お返事いただけたらありがたいです。