」の変遷を教えてください。現在運転中の同上変圧器は3種類あると思われます。古い順に並べると下記の様になります。2013年に適用する変圧器でCO2を削減して省エネを実現した変圧器です。電圧について教えてください。600V以下のものを低圧、600Vをこえ7000V以下のものを高圧、7000Vをこえるものを特別高圧と区分しています。スコット結線トランスを使用する目的は?3相電圧の2線から単相負荷をとると、不平衡負荷のために電源に悪影響を与えます。これを避けるためにスコット結線トランスを用います。2相の負荷が平衡すれば3相側も平衡します。非常用発電機と連結して使用されます。逆V結線トランスとは?3相から単相に交換するトランスでスコット結線トランスと違って、負荷を平衡する必要がないので容易に使用できます。3相側電流は平衡しないので注意が必要です。1次側V相に2倍電流が流れますので、ご使用の際は注意が必要です。50HZトランスを60HZ地区で使用できますか?原則使用可能です。60HZトランスを50HZ地区では使用できません。混触防止板とは?高圧コイルと低圧コイルとの間に介在させた接地銅板で、高圧側での事故やサージにより絶縁が損なわれた場合、低圧側に波及する前に地絡させ、低圧側の機器を高圧側から守るものです。400V級トランスに中性点があるのは?使用電圧が300V以下のトランスでは、任意の1端子にB種接地工事が施設できますが、300Vを超えているので、中性点にB種接地工事を施設するためです。関連情報トランスについてのお見積り依頼、お問い合わせはこちらからトランスについてご希望の製品が在庫にない場合や、詳細があいまいで判らない場合でも、お見積り・同等製品の提案等対応させていただきます。お気軽にご相談ください。