流量が増加し、その後流量に減少が見られないことから、原子炉を停止し調査を行っておりました。棄物処理系の流量を増加させたことがわかりました。管逃し弁に取り付けるためのネジのネジ谷部が、通常のネジに比べ鋭角に加工されており、割れが生じやすくなっておりました。周をほぼ貫通していたところに、最終的に地震力によって開口し、すきまが生じたものと推定いたしました。対策としては、当該の付属小口径配管を全て撤去し、それぞれ当該部位を止栓することといたします。外部への放射能の影響はありません。定評価では、0-となっています。後、湿分分離器を経て低圧タービンへ入ります。逃し弁の機能上問題となるものではありません。