接続.com代表的なフィールドネットワークの紹介ModbusModbusここではModbusについて説明します。1冊でわかる!“フィールドネットワーク”29種類の代表的なフィールドネットワークに関する基礎知識をこの1冊にまとめました。Inc.により開発されたPLC用のネットワークです。仕様は一般に公開されており、FA業界では汎用的に採用されているネットワークの一つです。他のネットワーク規格と異なり、組織的に運用されていないため、対応機器同士を実際に接続できるかは実機による検証が必要になります。PDFで詳しく見る配線方法と通信プロトコル配線方法Modbusは通信プロトコルの規定のみであり、通信ケーブルは規定されていません。一般的にModbusとだけ記載されている場合はRS-232CやRS-485などシリアル通信をベースに接続するケースが多くなっています。TCPと明示されていることもあります。通信プロトコルマスタ・スレーブ方式で通信しており、マスタのみが通信開始を実行することができます。マルチスレーブ方式のため、複数のスレーブに対して一括で指令を送信することもできます。信号を受信したスレーブは自分に対する指令の場合のみレスポンスを返し、それ以外の場合は無応答状態となります。伝送フォーマットは局番号、データ、チェックコードで構成されています。伝送モードを選択すると、伝送データをASCII文字列とバイナリデータのどちらにするかを選択できます。Unit)モードを選択します。伝送モードは接続するスレーブ局で共通にする必要があります。PDFで詳しく見る特徴Modbusはマスタ・スレーブ方式で通信をしており、すべてマスタ側からコマンドを送信して通信します。Modbus通信には一般的に、コイル、入力ステータス、入力レジスタ、保持レジスタの4種類のデータ領域に対してコマンドを使用して読み書きします。各データに対する読み書き用のファンクションコードは固定で用意されており、固定で用意されたファンクションコード以外に、独自に定義したファンクションコードを使用することも可能です。TCPイーサネット(TCP/IP)ベースのネットワークです。RTUバイナリデータでデータ伝送するネットワークです。記載されている会社名、製品名、ネットワーク名称などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。内容の一部(規格、仕様など)については記載当時から変更されている場合がありますのでご注意ください。ダウンロードアプリケーション集で課題解決のご提案ネットワーク化し"つながる"ことで、課題を解決。Triggertcm:106-1719322-64。