屋外の蛇口の水漏れでお伺いしました。外の蛇口が水漏れするとのことでお伺いしました。見させて頂くと、蛇口の先からポタポタと水漏れしていました。何やら蛇口の付け根当たりにタオルがグルグルと巻いてありました。その付け根からも水漏れするようです。蛇口を外して、防水加工をやり直してして完了かな?と思ったら蛇口を取り外しました。時計でいうと4時当たりのところに亀裂が見つかりました。防水加工の不具合ではなく、この亀裂が原因でした。この水栓受け手は使用できません。水栓柱を改造して蛇口を取り付けしようとなりました。凍結しないように保温材も巻いて、何重にもテープを巻き太陽光からも長持ちするように防護策をしまして。蛇口を取り付けて完了となりました。色々な原因がありますので、あらためて目視のみで、原因を決めつけるのはダメだと思いしる作業員でした。