完全に分解するとパッキンは部品上から4つ目と一番下の二つでてきます。全て重要ですが部品1一番下の部品は、水が通る穴をふさぐパッキン。部品3その上3つの部品は、ネジ部分の隙間からの水漏れを止めるパッキンと抑えのナット類です。・2がさび膨張が起こると、1のパッキンを下まで押し下げれなくなる。ハンドルの開け閉めが固い。・2のねじやまがさびやすり減り劣化により下まで押し下げれなくなる。・3のパッキンの劣化硬直により、ネジ部分を締め付け硬直、開け閉めが固くなり、下部まで閉めれなくなる。・上から2番目と2の部品の接合ネジがの接合ができず、ハンドルが回らなくなる。・本体の水が通る穴の劣化により歪みが出て、パッキンでは止まらなくなる。様々なことが考えられます。今後の事も考え、最善の解決方法をご提案して行ければと考えています。今回は一番下のパッキンの交換のみできつく締めて頂くと止まるようになりました。排水管の詰まりでお伺いしました。初めに高圧洗浄をし、詰まりを解消しました。新しい家屋でが、これで2度目でしたので、カメラを通し原因を探りました。原因は下の写真でした。配管には管の淵の分厚さが、薄いものと分厚いものがあります。薄いものと分厚いものとでは、接続の継ぎ手も変わってきます。淵が薄い管に、厚い管用の継ぎ手を使用すると、汚水の通り道にヒダの様に厚み分の段差ができます。今回カメラを通したことにより原因が判明し改善することができました。見えない部分で、それくらい大丈夫じゃない?と思うくらいでも問題が起きますので気を引き締めて作業していきます。床下の配管でお湯がもれていました。床下でシューッという音がするので、通気口からのぞくと写真左奥の地面が水びたしで管から水がでているということで、ご連絡ありました。白い線は金属銅管を白い被覆で覆っている被覆銅管といいます。そこで金属の給湯管での湯通しはやめ、樹脂の管に引き替えしました。赤いものは保温剤で、その中に樹脂の管が入っています。これで漏れはなく、将来も長く使っていただけます。