2024年2月21日https://aokimarke.com強欲な青木ギャーーッ!!スプリンクラーヘッドの近くに予定外のエアコンが設置されてる...どないしよ!?(泣)設計・着工段階ではエアコンの設置予定無くても、施主様から要望あれば後からエアコン追加されることありますね。予防タマ王スプリンクラーヘッドは散水障害が無い様に「空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けること」という規定ありますので、移設お願いします。..ってなワケで、スプリンクラーヘッド移設のダメ工事をした際の模様を紹介していきます。管理人ダメ工事とは..竣工直前で「これでは駄目よ」と、手直しの必要があると指摘された部分について行う手直しや補修工事のこと。スプリンクラーヘッドからの放水による自動消火を妨げる物などは「散水障害」と呼ばれています。ことで散水障害とならない様に設置します。ヘッドは、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けること。作動により空調設備を自動停止できる場合は、この限りでない。業務用エアコンに交換されたことで散水障害が発生しまくりになったから自動火災報知設備と連動してエアコン停止させる工事もしたよね。あれはメッチャ大変やった..居抜きの割と広い物件やったけど、その前のテナントが消防法ガン無視してたりして当初の予定では感知器チョット移設するだけやったのに結局ガッツリ全面工事になったし。囚人T消防検査4回受けて、消防署長に呼び出されて直々に『ホンマ頼んますわ..』とお叱り受けてたもんね。今回は、エアコンが増えていた計2箇所のスプリンクラーヘッドを1つずつ移設するだけで事なきを得られました。ギャー!エアコンが..狭い前室の様な場所を接客スペースとして使用したいという施主様の意向があったらしく、スプリンクラーヘッドから1.5m以内の位置にエアコンが設けられていました。審判タマ王アウト!...このままでは消防検査をクリアできない(≒福祉施設の営業を開始できない)状況です!お客様の福祉施設オープンの日程は既に決定していましたから、早急なスプリンクラーヘッドの移設工事を行う必要がありました。天井めくり天井はジプトーン(石膏ボード)であった為、ボードビスを外せば簡単に剥がすことが可能です。強欲な青木ただ、埋込ダウンライトや換気扇といった機器を取り外すのがダルいよな..。狭い部屋だった為、高確率でボードを剥がす位置にダウンライトとかありましたね。管理人ドライバーが入らない場所には...今回、エアコンの真上にあるボードを剥がさなければならず『エアコンが邪魔でドライバーが入らん!』という状況に出くわしました。』と渡して下さったのが、電動ペンドライバーの先に装着するL型アダプターでした。コレが無ければ天井ボードの脱着ができずオワっていましたので、皆さま是非1つ持っておいた方が宜しいかと。以前、職人さんが『職人のウデって結局..工具で決まるで!』と仰ってましたよ。どんな道具があるか知っていて、それを必要なタイミングで思い付いて使えるかどうかって超重要ですよね。いうニョロっとした配管で鋼管から分岐して設置されています。ある程度は動かせますが、許容範囲がありますので移設可能な位置も限られてきます。step1軽天下地から固定部材を外すstep2散水障害とならない位置まで動かすstep3位置が決まったら軽天下地に固定する強欲な青木あれれー、既設の軽天下地に新しくサンパチのCチャンが増設されてるよー。「軽天下地」って何!?..って方もおられるでしょうから、軽く説明しておきましょう(※軽天だけに)。強欲な青木(しょうもないギャグ挟もうとするから、大阪人は日本中で嫌われているんですよ..。)【補足】軽天下地について防災屋は軽天下地を組むわけではありませんが、ザックリどうなっているか位は知っておいた方が得でしょう。シングルとダブル軽天下地は石膏ボードがビス留めされる固定部材ですが、その幅には以下の二種類があります。ダブルは石膏ボードと石膏ボードの間に位置する軽天下地となる為、ボード2枚がビス留めできる幅となっています。木造で組まれていた昔の名残で、軽天下地のカタログ等ではシングルやダブルが「野縁(のぶち)」と記載されています。サンパチとクリップ通称:サンパチは、幅が38mmのCチャンネルを指しています。このサンパチを、シングルおよびダブルの軽天下地にクリップで固定します。👇シングルのクリップ👇ダブルのクリップこれによって、スプリンクラーヘッドの固定部材が固定できる様になります。施工管理ネコいや『スプリンクラーヘッドの固定部材が固定できる様に...』と違ぉて、サンパチと寸切り固定して軽天は吊られとるワケやろうが。我々スプリンクラー設備の工事をする防災屋は自分達がスプリンクラーヘッドを設置することだけ考えときゃイイんすよ。絶望タマ王うわ、コイツ言いやがった..。新しい石膏ボード加工スプリンクラーヘッドの位置が変わるので、別の位置に穴をあけ直した石膏ボードを作る必要があります。寸法をあたって所定の位置に穴を空けた後、カッターで軽くバリを取り除きます。そのままでは石膏ボードが入らなかったので、端っこをカッターで斜めに削りました。※数枚であればカッターで何とかなりますが、ボード職人さんは鉋(かんな)を持っています。作業完了&片付け吹出しから1.5m以上離すというよりは、吹出しの正面からズラした位置に移設したという感じです。石膏ボードを加工した場所にはビニールシートと毛布を敷いていましたが、それでも粉が舞っていたので後片付けが大変でした。後片付けまでが仕事ってヤツですね。ちなみにこの手直し「二人で半日以上かかった」ので、是非とも所轄消防署の予防担当者さまには『このスプリンクラーヘッド...もうチョット移動できないですか?』的な話には費用がかかることを..ご理解ご協力頂きたい次第です。予防タマ王(頭の片隅に置いときますわ..。まとめ設計・着工段階ではエアコンの設置予定は無かったが、施主様からの要望で追加されておりスプリンクラーヘッドの散水障害となっていた為、移設工事を行った。スプリンクラーヘッドは散水障害が無い様に「空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けること」という規定があった。計2箇所の移設工事を2人で半日かけて行った様子を紹介した。PM管理人さん、初めてメール致します。お伺いしたいのですが、あるマンション高層階で部屋を間仕切り後、スプリンクラーヘッドが壁ギリギリの箇所に出ているのですが、設置基準的に問題ありますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。