状況について、以下のとおりお知らせいたします。タンク設備において、漏えい検知器が作動したことを示す警報が発生。現場を確認した結果、堰内に2m×2m×深さ2cmの溜まり水を確認し、タンク表面が結露していることも確認。溜まり水のスミヤ測定を行った結果、バックグランドと同等であったことから結露水と判断。主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。7月3日午後0時5分、30回目となる使用済燃料7体の共用プールへの移送を完了。・2号機の燃料取り出しに向け、2019年9月10日から原子炉建屋オペレーティングフロア内の3回目となる残置物の片付作業を実施中。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動なし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。ラインの点検に伴い、7月6日午前12時から7月8日午後11時までの期間、当該設備の運転を停止予定。約34.7°Cと評価。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。