各パワコンに繋がっているパネルのバランスが悪いとのこと。実はこれが初めてではありません(◞‸◟)過去にも、同じような発電所を何件か見たり聞いたりしています。分からないので、そこら辺は業者さんに任せているという方も多いかと思います。一度も見たこと無いって方は、是非この機会に確認してみてください!d(^-^)施工業者さんに言えば、このような割付図などもらえるかと思いますので。一日ど...記事を読む今年はこまめに管理しよう♪おかげさまで、またランキングが上がってきましたヽ(^。新年会で隣に座っていた川久保です。昨日はありがとうございました。初心者の私の質問にも分かりやすくご回答頂き、大変勉強になりました。10:50図面は正しくても施工ミスしてる場合もあるので、技量があればストリング電圧は確認した方がいいですね。普通のパワコンなら入力の断路器を切ってPV側の電圧を測定。マルチストリングパワコンならそのままPV電圧を測っても見当はつきます。ストリング電圧は極力揃えるのが一般的ですので30Vとか違ってると良くないですね。マルチストリングパワコンなら大丈夫ですが、普通のパワコンだと影響が出ます。普通の施工業者なら配線ミスの確認を目的にストリング電圧の測定はしますが、それをきちんと完成報告書に纏める業者は多くないようです。23:42連系待ちさん確かにそうですね~!図面は正しくても、施工ミス...最終的には、直接確認した方が確実ですねd(^-^)ストリング電圧と言えば、先日、自分の発電所で1ストリング、電圧異常がありました。12:48デルタパワコン+パワーモニターの組み合わせであれば、ストリング電圧・電流がリアルタイムで確認できるので、いちいち現場にいかなくても簡単に確認できて便利です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。久しぶりの作業!?純粋なフェンス施工ヽ(^。久しぶりの作業!?純粋なフェンス施工ヽ(^。