改修ハロン1301消火設備の薬剤ボンベ(貯蔵容器)取替え【施工事例】2022年11月5日https://aokimarke.com強欲な青木ハロゲン化物消火設備の貯蔵容器(ボンベ)の交換時期が..点検業者の見積りが結構お値段するんだけど何してるか知りたい!それなら弊社でハロン1301貯蔵容器(ボンベ)取替えを担当しましたので、その際の様子を写真と共に紹介していきますね。以下の読者を想定します。ハロン1301消火設備ボンベ交換工事について知りたい方。ガス系設備の貯蔵容器(ボンベ)交換ができる業者をお探しの方。点検業者からのガス系設備の改修見積りが適正価格か不安な方。ハロンボンベ設置場所ハロン1301貯蔵容器の設置場所については、大阪市の消防用設備等に係る運用基準上で以下の通り規定されています。起動用ガス容器は、防護区画を経由することなく到達できる不燃材料で区画された専用の室(専用の室にしがたい場合にあっては、出火のおそれのない機械室又はポンプ室)に設けること。いうのは「消火設備が動作する部屋」を指しており、要は『火災発生時にボンベが巻き添えにならないように別の不燃区画された専用の場所に置いておこうね。この部屋から、ボンベを積むトラックが停車できる場所までの動線によって作業の難易度が異なります。立体駐車場なんかは天井裏みたいな場所にボンベ室が設けられていたりするので、そこから重量のあるボンベを撤去→設置となると大変なのです。見積りを作成する際に必要な情報として、ボンベを運搬する経路が一つ挙げられます。設置場所の表示また、以下の様な規定も御座います。(ハロン1301)」と表示すること。(ハロン1301)」という二つの標示が掲げられていたので、おそらく何か指導があったのではないかと推測されます。文言が要りますので、追記お願いします。』と指導を受けて「制御弁(スプリンクラー設備)」に修正したりしますよね。業界関係者でない方がコレ聞いたら『ウソやろ!?え、マジで!?分かるやろ!?』的なリアクションをされること請け合いな状況ですが、そういう世界なので消防設備士は二つ返事で『ヘイッ。』と即レスして直します。管理人メモ慣れていない面倒な事は、そればっかりやっているプロに任せた方が得する場合が多々あります。古いハロンボンベを取りし、一本ずつ運びだしていきます。ボンベ1本当たりの重量さて、ここで問題です。既設ボンベとメーカーを揃えたい理由ボンベには容器弁というパーツがあるのですが、既設の連結管と繋ぐ際にメーカーが異なると接続できない可能性があります。その為、できれば貯蔵容器(ボンベ)の交換だけであればメーカーを揃えて提案するケースが多いです。貯蔵容器の本数も消火に要する量が計算された上で設置されている為、既設と同じ容量分を入れ替えます。最後に、起動用ガス容器と接続された銅管を接続して作業完了です。>>ハロゲン化物消火設備の点検ページ消防法を遵守した確実な施工を承っておりますので、ご用命の際はお気軽にお問い合わせ下さい。まとめ弊社でハロン1301貯蔵容器(ボンベ)取替えを担当した現場を紹介、ガス系設備の貯蔵容器(ボンベ)交換ができる業者をお探しの方や点検業者からのガス系設備の改修見積りが適正価格か不安な方に作業内容を知って頂いた。交換お見積り作成に際して「1ボンベを運搬する経路」と「2既設の貯蔵容器(ボンベ)に記載されている容器弁のメーカー及び貯蔵容器(ボンベ)の本数」という情報が必要となった。消防用設備等に関する施工・メンテナンスは、慣れている業者に手配を任せるべきであった。PMコメント失礼します。様コメントありがとうございます。受信機や制御盤は操作は不要です。加圧用ガス容器の操作管を切り離しておけば噴射しないので、切り離して作業します。自動起動用の感知器等を触る場合は制御盤の切り替えスイッチを手動にします。PMお返事ありがとうございます。スマホの不具合によりコメントを送れてないような表示が出てしまい2回コメントしてしまいした。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。