転中のところ、放射線監視モニタ(復水器と活性炭ホールドアップ装置との間に設置されているモニタ)の指示値および原子炉水中のよう素濃度に増加が認められました。因の調査を行っておりました。体から原子炉水中に放射性物質が漏えいしていることを確認しました。漏えい燃料集合体の外観検査において燃料棒1本の表面に縦方向のすじを確認しました。このすじは、これまでの知見から、極く微少な漏えい部分より水が入ったことにより生じた二次的な割れと考えられます。したがって、今回の漏えいは、偶発的に発生した極く微少な漏えい部分とこれにより生じたすじ状の割れからの漏えいと推定いたしました。このため、漏えいのあった燃料集合体を健全なものに取り替えることといたしました。(INES)暫定評価では、0-とされております。