雷サージプロテクターの接続線が長すぎるとどうなるか。雷保護装置とはホームニュースブログ雷保護装置とは雷保護装置の全体セットは、フラッシュキャッチャー、リード線、雷保護と接地デバイスに分けることができます。ネットワークと雷保護の雷保護システムのコンポーネントは、受信機の雷保護システムのコンポーネントです。彼らは保護されたオブジェクトより高いその部品の突出部を保護して、それ自身に稲妻を導くのに用いられます。それから、リード線と接地装置を通して、稲妻は保護されたオブジェクトを稲妻から保護するために地球に流れ込みます。フラッシュ受信機材料は、機械的強度および耐食性の要件を満たすことができるが、また、耐雷性に耐えるのに十分な熱安定性を有するべきである。2雷避雷器の雷保護システム構成要素は、保護された装置または設備、通常の装置および接地絶縁体において並列に接続される。雷過電圧があるときは、絶縁体から導通、破壊放電に至るデバイスとグラウンドがある。雷電流または過電圧は、保護的な役割を果たすために地球に入ります。過電圧の終了の後、稲妻保護器は直ちに非作動状態を回復して、正常な仕事を再開する。稲妻保護装置は主に電気機器と電力線を保護するのに用いられます、しかし、部屋に高電圧侵入を防ぐ保安処置としても使われます。雷保護装置は保護ギャップ型,管型避雷器,弁型雷,酸化亜鉛避雷器を有する。低電圧システムは、パワーサージプロテクターと信号サージプロテクターも雷保護と呼ばれています。.稲妻保護ヒューズ(1)リード線の避雷システム構成要素は、一般的に、リード線のためのスチールストランドで、丸い鋼または平らな鋼を使用します、その断面積は25平方ミリメートル未満でありません。リード線用の非鉄金属線では、16平方メートル以上の銅線の断面積を使用する必要があります。(2)リード線は建物の外壁に沿って敷設し、最短の方法で曲げを避けるべきです。mの高さに切断用カードを設置することが適切である。複数のリード線を使用している雷保護システム構成要素があるときに、第1および第2のクラスの雷保護建物は少なくとも2つのリード線を有するべきである。m以上の場合には、2つのリード線も必要である。mの下の地面は、竹パイプ、角度または鋼管の保護に追加されるべきである。アングル鋼または鋼管保護は、雷電流によって電気抵抗を減らすためにリード線に接続しなければなりません。%以上のリード線断面腐食を交換しなければならない。雷保護システム構成要素は、雷保護装置の重要な部分である。接地装置は、雷電電流を接地に放電し、雷保護装置を接地電圧に制限する。独立したライトニングロッドやウィットに加えて、接地抵抗の要件を満たすために、雷保護接地装置を他の接地装置と共用することができる。2021サージ保護装置(SPD)は何ですか?サージまたはスパイクは、指定された動作電圧よりはるかに大きい過渡的過電圧を意味する。本質的には、Dとの強い衝動です。20211)サージの防止策は電圧原理,電圧制限式,複合型に分けられる。1)電圧スイッチサージプロテクター。2022サージ保護装置は近代建築物の中で最も重要な装置の一つであり、ヒューズ、回路ブレーカー、SCB、および他の過電流保護デバイスと組み合わせて適用されるべきである。防ぐために設計されてから...。20211950年代から1960年代にかけての電灯に対するサージ保護装置の開発,サージプロテクタは雷保護設計に広く使用されてきた。2021どの楽器とメートル雷保護モジュールを装備する必要がありますか?計器とメーターはしばしば使用中に予期しない電圧過渡現象とサージに遭遇します。私たちはあなたのためここにあります。