対策など発電機のお役に立つ情報を発信しています。電圧が安定しない非常用発電機の修理を実施しました。今回の不具合箇所である非常用発電機のAVRはパッケージメーカーから部品供給の期間が終了しているとの事で本来なら修理不可となります。当社はメーカーから部品供給が終了していても適合品の交換や、基板のオーバーホールにより修理対応をしています。電圧が規定値の220Vに安定しない原因はAVRユニットの経年劣化になります。Regulator)とは日本語で自動電圧調整器になります。発電機の電圧を指定した数値へ一定に保つ役割を担います。60hzエリアで220Vが正常な電圧の際、180Vや150Vなど電圧が一定に保たれない症状はAVRユニットの故障が原因として最も高いです。今回修理をしました非常用発電機も、電圧が不安定であった症状はAVRユニットを交換した結果、元通りの電圧に回復しました。使用頻度の少ない非常用発電機は、使っていないので壊れないイメージを持たれますが待機中も充電器や制御、AVRの各ユニットには電流が流れています。常時電装系ユニットには電流が流れているため、経年劣化により故障が生じます。ひとつの原因は地絡です。近くに落雷があると、地面を伝い電装系ユニットに異常電圧が流れます。異常電圧を受けたユニットは、中の基板でショートを起こし故障をします。基本的に電装系ユニット(充電器・制御盤・AVR)の故障はアッセンプリー交換になります。電装系ユニットはメーカーで生産終了を迎えると、アッセンプリー交換ができなくなります。中の基板を分解して修理をします。非常用発電機の故障ランプ、電圧不良ご相談ください弊社はこれまで多くの電装系ユニットの修理をしています。症状を伺い、どのような修理方法が最も安価にできるかご提案をします。サポートします消防法に基づき設置されている非常用発電機は電気事業法に基づく法令点検の他に年に一度の負荷試験または予防保全整備(メンテナンス)が必要になります。負荷試験のみを毎年行っていても、非常用発電機の故障トラブルは抑制できません。当社では法令順守と機器寿命を延ばす整備を両立するメンテナンス計画を個別に作成します。オイルや蓄電池(バッテリー)は寿命(交換周期)を迎える前に交換すると周辺部品の摩耗を抑制できます。非常用発電機は安心して長くお使い頂ける環境を作ることが、更新頻度を下げて全体コストの削減に貢献できます。お気軽にご相談ください。メンテナンス国産ディーゼルエンジンはメーカー問わず全て修理対応いたします。弊社取引先は上場企業~大手チェーン店様、ビル管理会社様など多種多様な業種から直接のご相談と依頼を頂いており、業態に即した最適なご提案が可能です。含め万全のアフターサービスをお約束します。ご負担(平均10~50万円)の解消と下取り評価を合わせて50~100万円のコスト削減が可能です。専門チャンネルを業界最大級で取扱いしています。(入れ替え)弊社は発電機メンテナンスのノウハウを活かした買取サービスを展開し、撤去・据付工事を多数行っております。スケールメリットをお客様へ還元できます。課題解決に貢献します。