雑草やぬかるみなど、地面の状態が悪い場所への設置で問題が生じますか?本装置を設置する場所の地面は、防草対策、ぬかるみ対策を施してください。地面のコンディションが悪い場合、例えば下記のような問題が生じる可能性があります。人が安全に立ち入れない背丈・種類の草類がある作業者の安全が確保できない場合、当社が手配する現地サービス・保守作業の全般を実施できません。立ち入り時に人が傷害を負う可能性、物的損害を負う可能性があります。草が影となりパネルの発電量に影響を与える可能性もあります。除草作業は当社アフターサービスにて提供しておりますので、お見積もりをご要望ください。本装置および配線周辺に至る背丈の草類がある吸排気の妨げ、配線口からの草類および虫類の侵入、その他機構上の妨げ等により、本装置の故障やトラブルの原因となる可能性があります。草類に起因する故障は製品保証の対象外となる場合があります。除草作業は当社アフターサービスにて提供しておりますので、お見積もりをご要望ください。人が安全に立ち入れないぬかるみがある作業者の安全が確保できない場合、当社が手配する現地サービス・保守作業の全般を実施できません。立ち入り時に人が傷害を負う可能性、物的損害を負う可能性があります。地面を視認できない水溜まり等も対象となります。上記に限らず、作業上の危険、運用上の障害に至る可能性がある要因はお客様責任にて除去いただくとともに、予防・保全等の対策を施すようお願いいたします。実際の作業に際しては、各装置の取扱説明書および注意事項をご理解のうえ実施ください。保証および各種サービスの適用条件および免責事項は、その契約内容に基づきます。小さすぎると、すぐに漏電遮断器がトリップしてしまい、発電量に支障をきたす可能性があります。観点から漏電遮断器はPCS内蔵の系統出力遮断器※の定格電流(50A)に対して1.2~1.5倍程度の定格電流のものを選定するのが一般的です。小さいと不要トリップの要因となります。漏電遮断器は感度電流の50%を超え100%以下でトリップするように設計されています。これらを加味し、感度電流はPCSの漏洩電流(5mA以下)の10倍程度から選定します。不要トリップを避けるため、高調波・サージ対応形の漏電遮断器を選定することを推奨します。必要ですか?太陽光発電システムには雷対策が必要です。被害を受ける可能性があります。避雷針などで雷の直撃を回避できた場合でも、接地系統などからの回り込みにより被害を受ける可能性もあります。上記対策について、太陽光発電システムのご設計時にご検討をお願いします。当社では雷保護設備の設置や技術的相談に関するお問い合わせ、見解についてはご案内できかねますのでご了承ください。雷保護設備の導入に当たっては各メーカーへご相談ください。説明PVS9R9T200CPVS010T200C停電時は保安作業者の安全を確保するため、発電を停止します。系統が停電から復旧すると、自動または手動(※1)で発電を再開します。自立運転機能有り(オプション型名:-SA)の場合は自立出力端子からAC100/200Vを取り出すことができます。停電時に自動的に自立運転に切り替わるように設定することも可能です。PCSの設定により異なります。PVS9R9S200B停電時は保安作業者の安全を確保するため、発電を停止します。系統が停電から復旧すると、自動または手動(※1)で発電を再開します。自立運転機能有り(オプション型名:-SA)の場合は自立出力端子からAC100Vを取り出すことができます。PCSの設定により異なります。PVS9R9T200B停電時は保安作業者の安全を確保するため、発電を停止します。系統が停電から復旧すると、自動または手動(※1)で発電を再開します。自立運転機能有り(オプション型名:-SA)の場合は自立出力端子からAC100/200Vを取り出すことができます。停電時に自動的に自立運転に切り替わるように設定することも可能です。PCSの設定により異なります。製造番号:B*-*-200000以上が対象です。PVS010T200B停電時は保安作業者の安全を確保するため、発電を停止します。系統が停電から復旧すると、自動または手動(※1)で発電を再開します。自立運転機能有り(オプション型名:-SA)の場合は自立出力端子からAC100/200Vを取り出すことができます。停電時に自動的に自立運転に切り替わるように設定することも可能です。PCSの設定により異なります。製造番号:A*-*-200000以上が対象です。PVS012T200B停電時は保安作業者の安全を確保するため、発電を停止します。系統が停電から復旧すると、自動または手動(※1)で発電を再開します。自立運転機能有り(オプション型名:-SA)の場合は自立出力端子からAC100/200Vを取り出すことができます。停電時に自動的に自立運転に切り替わるように設定することも可能です。PCSの設定により異なります。PVS100T200B-DN-SA-S停電時は保安作業者の安全を確保するため、発電を停止します。系統が停電から復旧すると、自動または手動(※1)で発電を再開します。自立出力端子からAC100Vを取り出すことができます。何ですか?系統電圧を適正に維持するための機能となります。パワーコンディショナの故障ではありません。何か無効電力制御とは、パワーコンディショナの出力電力を低下させずに系統電圧の上昇を抑制する機能となります。有効電力制御とは、パワーコンディショナの出力電力を低下させて、系統電圧の上昇を抑制する機能となります。どのような場合に発生しやすいか発電所の引き込み点から、パワーコンディショナの系統出力端子に至る配線が長く細い場合に発生しやすくなる場合があります。発電所に引き込まれる電圧が高い場合に発生しやすくなります。頻繁に発生する場合は、電圧上昇抑制の動作レベル整定値を変更するか、発電所に引き込む電圧を下げることで改善できる場合があります。管轄の電力会社にご相談ください。なり、出力電力が制限されます。本状態は故障ではないため、本体の異常履歴には記録されません。を発報し、停止します。エラーコード:A18,C17周囲温度が十分に下がると、自動的に復帰します。を発報し、停止します。エラーコード:A49,A50,A53,B06,C03,C04安全のための保護動作につき、故障ではありません。避け、外部からの熱の影響を受けにくい風通しの良い場所に製品を設置してください。・PCSを停止状態にしてから、吸気口を柔らかい布や掃除機などで清掃してください。※吸気口の位置は、製品の上部または背面にあります。何ですか?製品周辺の外気温度が高いため、発電電力を制限して運転している状態です。日射熱の影響や吸気口の目詰まりにより、装置の冷却能力が低下すると、温度制限動作が発生しやすくなります。外気温度が十分に低くなると、自動的に制限が解除されます。※制限が解除されるまで時間がかかります。※故障ではないため、装置の異常履歴には記録されません。日射を避け、外部からの熱の影響を受けにくい風通しの良い場所に製品を設置してください。PCSを停止状態にしてから、吸気口を柔らかい布や掃除機などで清掃してください。※吸気口の位置は、製品の上部または背面にあります。※取扱説明書に記載する離隔距離を確保して設置ください。説明PVS9R9T200CPVS010T200C装置の内部温度に基づき、温度制限動作を行います。外気温が低い場合でも、直射日光やあおり熱などにより装置温度が高くなると、温度制限動作がかかる場合があります。発電電力の制限は、温度によって100%から0%まで無段階で変化ます。装置本体の温度を下げることで、制限動作を緩和することが可能です。PVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200B吸気温度に基づき、温度制限動作を行います。外気温度が40°Cを超えると、発電電力が定格の50%(約5kW)に制限されます。PVS012T200B吸気温度に基づき、温度制限動作を行います。太陽光パネルの電圧や外気温度によって、温度制限動作の開始温度が異なります。詳細は取扱説明書をご参照ください。PVS100T200B-DN-SA-S吸気温度に基づき、温度制限動作を行います。外気温度が50°Cを超えると、発電電力が定格の80%(約80kW)に制限されます。隣に並べて設置した製品でも、異なる動作結果となる場合があります。外気温度は製品ごとに計測していますので、製品個体差のほか、吸排気の循環や風通し、日射による熱、発電状況などにより動作に差が生じます。状態情報「システム連動中」とは何ですか?PVS-Cシリーズのみで表示される状態情報です。下記いずれかの場合に発生します。パワーコンディショナの異常ではありません。施設の消費電力よりも発電量が大きくなりそうな場合、系統への逆潮流を防ぐために負荷追従制御を行います。安定動作の目的で発電量を低下させる機能につき、異常ではありません。負荷追従制御を中止する場合は、自家消費ユニットの取扱説明書の記載内容に従って自家消費ユニットを取り外すか、自家消費ユニットの設定画面から負荷追従制御機能を無効にしてください。施設の消費電力よりも発電量が大きくなると、パワーコンディショナはRPR(逆電力継電器)からの停止信号を受信して発電を停止します。パワーコンディショナの「クリップホールド機能」が有効になっている場合、RPRの繰り返し動作を防ぐために、自動で発電出力を抑える制御を行います。安定動作の目的で発電量を低下させる機能につき、異常ではありません。開き、「RPR検出時動作」の項目を"ノーマルスタート"または"ソフトスタート"に変更してください。外部入力2端子に接続された継電器が動作した直後の起動時パワーコンディショナには、保護継電器を接続するための外部入力端子が2回路あります。このうち、「外部入力2」端子に接続された継電器が動作しますと、次回の起動時に出力電力を約3分間かけて徐々に増加させる「ソフトスタート機能」が働きます。「外部入力2」端子にはRPR(逆電力継電器)が接続されることを想定しており、再起動時の系統電圧変動を緩和する目的でソフトスタート機能を動作させています。安定動作の目的で発電量を低下させる機能につき、異常ではありません。パワーコンディショナの復帰から200秒が経過しますと、自動で元の発電量に戻ります。発電する電力が低下した日照が十分にあり、パワーコンディショナの出力電力が低い場合は、下記をご確認ください。表示がある場合、外的要因で発電電力が低下している可能性があります。取扱説明書、または該当する「よくあるご質問」で対処方法をご参照ください。目減りする場合がありますが、正常動作につき異常ではありません。入力電圧値を確認してください。パネル電圧が低い場合、入力電圧による電力制限が動作している可能性があります。取扱説明書を参照してご確認ください。太陽光パネルの状態を確認してください太陽光パネルに影が落ちている場合、発電量が低下する可能性があります。太陽光パネルが性能劣化している可能性があります。太陽光パネルの配線および直流入力端子台を確認してください並列接続された太陽光パネルの、一部が断線している可能性があります。配線および開閉器の導通が正常か確認してください。整定値変更および配線等の確認を行う場合は、安全のためにパワーコンディショナの運転を停止してください。必要に応じて電路を無電圧状態にしてから作業してください。製品から出る電磁波・ノイズについて知りたい電磁波ノイズの試験データが欲しい。電磁波ノイズに関するデータは公開しておりません。電磁波ノイズの規格に適合していますか。適合規格はありません。電磁波ノイズはどれくらいですか?本製品が発する電磁波ノイズは一般的な産業用電気機器と同水準です。特別に電磁波ノイズの発生に配慮した製品ではありません。他の産業用電気機器に比べて著しく電磁波ノイズを発生させるものではありません。電磁波ノイズの発生状況は架台や配線等によっても変化いたします。電磁波ノイズによる周辺環境への影響はありますか?電気機器によっては、本製品が発する電磁波ノイズの影響を受ける可能性があります。電磁波ノイズにより重要機器が影響を受ける環境においては、重要機器を電磁波ノイズから保護する対策をとっていただくか、本製品の設置をお控えください。電磁波ノイズによる影響が出た場合、どのように対処すれば良いですか?申し訳ありませんが、当社では対処方法についてご案内しておりません。諸文献等をご参考に、対処方法のご検討をお願いします。現地調査や改善提案はできますか?当社では電磁波ノイズに関する現地調査および改善提案は承っておりません。図面や設置状況をご提示いただきましても、見解についてはご案内できかねますのでご了承ください。電磁波ノイズに関する技術資料はありますか?技術資料のご提示はできません。1年間以内に、スタンダード/プラチナサービスプランにご登録ください。製品添付の仮保証書に、申込方法が記載されています。スタンダードサービスプラン交換作業費無償も付帯しております。製品ご購入後、WEBページから無料で登録いただけます。当社出荷から2年間です。有償保証サービスとなります。製品ご購入後でもご加入いただけます。ご注文後、WEBページからご登録いただけます。ヶ月以内で選択いただけます。O&M+R20年アフターパック早期復旧サービスと、保守・運用サービスを組み合わせたパッケージプランです。ご加入期間は、最大20年となっております。詳しくは「O&M+R20年アフターパック」をご参照ください。上記はサービス概要につき、詳細は下記の当社ウェブサイトよりご参照ください。延長保証サービス専用ウェブサイト延長保証サービス-よくあるお問い合わせ点検などのアフターサービスはありますか?修理・メンテナンス・点検・作業代行サービスなど、当社にて承っております。詳細は「パワーコンディショナアフターサービス」をご参照ください。