交換工事2016年08月27日ガス器具の卸問屋H様からご依頼いただきました、マンション屋内壁掛形FF式給湯器の交換工事です。「FF式」とは「強制給排気式」のことで、給湯器内部にあるファンで燃焼に必要な空気を屋外から強制的に取り入れ、排気ガスも同様に強制的に屋外へと排出する方式の給湯器です。屋内設置ですが、確実な施工を行えば安全にお使いいただける給湯器です。16号の給湯専用機です。本体の背面から屋外へ給排気筒が出ており、強制的に給排気を行います。温度調節などは本体前面にリモコンが内蔵されておりますので、こちらから行います。16号のオートストップ機能付きの給湯専用機です。設置高さは少し変わりましたが同じく後方強制給排気形の給湯器です。リモコンも内蔵されており、温度調節なども行えます。今回のような「FF式」の給湯器の設置には資格が必要です。実際には無資格で施工をしている業者もたくさんあります。含めた上で交換工事を依頼するのが、失敗しない方法です。屋内設置や排気筒などの煙突が付いている種類の給湯器は重大な事故につながる可能性もありますので注意が必要です。東京都新宿区K様よりお問合せ、ご依頼いただきました、マンションベランダ壁掛形のガス給湯器交換工事です。交換前の機種は東京ガスのKG-A520RFWAで、20号の給湯専用機です。製造元はガスター(現在のリンナイ)で、型番はRUX-V2018Wです。台所リモコン交換前の台所リモコンです。リンナイの人気のあったリモコンです。オートストップ機能の付いたリモコンです。20号の給湯専用機です。給水、給湯管の取り替え可能な部分はお取替えし、ガス漏れ検査も行い工事完了です。ガス管の結び換えには資格が必要です。結び換えた後はガスの漏えい検査も必要です。中性洗剤などで検査を行っている業者もありますが、マーレは専用のガス漏れ検知器で検査を行います。この検知器がまた高額でした・・・。このような徹底ぶりがマーレの安全、安心施工を可能にします。千葉県佐倉市のY様よりご依頼いただきました、屋外据置型のガス暖房専用熱源機の交換工事です。TESの床暖房をお使いで、床が暖まらなくなってしまい熱源機の交換を決断されたそうです。交換前の機種は三洋の「DS-107RSA-W6」です。ガス供給会社は現在東京ガスに統合された千葉ガスで、熱源機の型番は東京ガスの商品と同じです。暖房能力は10,000kcal(11.6kW)で、2温度熱動弁6P内蔵の商品です。高温端末(浴室暖房乾燥機など)は使っておらず、床暖房の配管は3系統でした。床暖房リモコンは3年前に取り替えたばかりで、今回の工事ではお取替えしませんでした。リンナイ「RH-101W2-6(A)」で、同じく2温度熱動弁6P内蔵型の商品です。暖房能力はもっと小さいものでも可能だったのですが、寸法の納まり等の問題でお客様とお打ち合わせし、今回の機種を選定しました。設置後に床暖房試運転をし、暖まることを確認して工事完了しました。暖房熱源機を選ぶポイントはいくつもあり、ただ後継機種を選定するだけでは無駄が多い場合があります。マーレは暖房のプロとして、それらのポイントを考慮し、尚且つ経験や計算に基づいて最適な機種を選定します。他社様の機種選定が適正であるかも含めてご提案しますので、是非ご相談ください。next給湯器交換の相談・お問い合わせ※営業電話は業務の妨げになりますので一切おことわりします。ご理解とご協力をお願い致します。