状況について、以下のとおりお知らせいたします。ガス管理設備においてフィルタ出口水素(A)濃度高警報が発生。ガス管理設備の運転状態を確認したところ、当該設備のモニタ(A)が停止していることを確認し、モニタ(A)は速やかに復旧できないと午後0時2分に判断。モニタ(B)で監視はできている。ダストモニタ、構内線量表示器の指示に有意な変動なし。モニタ(A)停止の原因について調査を行ったところ、モニタ(A)に電源を供給している漏電遮断器及びモニタ(A)電源の下流側に接続されているヒータ回路の漏電遮断器が動作していることを確認した。その後、ヒータ回路について絶縁抵抗を測定したところ低下傾向が確認されたことから、ヒータ回路の絶縁不良により、地絡が発生し漏電遮断器が動作したものと推定する。ヒータ回路はモニタの監視機能に影響がないことから、当該ヒータ回路を切り離した状態でモニタ(A)を受電し、正常に監視できることを午後10時7分に確認した。ダストモニタ、構内線量表示器の指示に有意な変動なし。サンプラAにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が発生した。午前10時19分に警報はクリアしている。サンプラBについては変動なし。サンプラAにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が再発生した。11時21分に警報はクリアしている。サンプラBについては変動なし。サンプラAにおいて、放射能濃度が上昇したことを示す警報が再発生した。午後0時23分に警報はクリアしている。サンプラBについては変動なし。3.2×10-4Bq/cm3(最大値)・構内ならびに敷地境界付近のダストモニタ指示値及びモニタリングポスト指示値については変動なし・プラントパラメータについては異常なし・当該設備周辺における作業なし今後、警報が発生した原因について調査する。【継続実施中の主な作業】<1~3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し>・2019年4月15日から3号機使用済燃料プール内に保管している燃料取り出し作業を2020年度中の完了に向けて実施中。11月12日午後1時4分、60回目となる使用済燃料7体の共用プールへの移送を完了。・2号機については、2020年8月20日から原子炉建屋オペレーティングフロア内で残置物を収納している収納コンテナ搬出作業を実施中。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動なし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。・3号機の原子炉注水設備において、炉心スプレイ系注水配管の点検に伴い、以下のとおり原子炉注水量を変更する。m3/h<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(4号機は燃料取り出し済み)。・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系においては、2号機SFP一次系ポンプ(A)/(B)用電動機の点検に伴い、11月2日午後0時から11月13日午後11時までの期間、当該設備の運転を停止予定。約39.4°Cと評価。[実績]11月2日午前6時4分、SFP循環冷却系の運転を停止。冷却停止時のSFP水温度は、23.5°C。SFP水温度は放熱を考慮し、40.5°Cと評価。・1号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却系においては、1号機SFP熱交換器(B)および計装品の定例点検に伴い、11月10日午後10時から11月20日午後11時までの期間、当該設備の運転を停止予定。約32.6°Cと評価。[実績]11月10日午後2時24分、SFP循環冷却系の運転を停止。冷却停止時のSFP水温度は、22.6°C。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。