低コスト・省エネ型の高速バックアップ電源装置(UPS)の開発について~停電や瞬時電圧低下などの影響防止に切り札。低コスト・省エネ型の高速バックアップ電源装置(UPS)の開発について~停電や瞬時電圧低下などの影響防止に切り札。源装置(UPS)を設置するなどの自衛措置を講じていただくようお願いしておりますが、このたび、低コストで省エネルギータイプの新型UPSを開発いたしました。当社はかねてより、電力供給に対する落雷などの影響を小さくするため、避雷器や架空地線の設置や各種設備の多重化などをすすめるとともに、自動制御の保護リレーシステムなどによって、影響の発生する範囲・時間を最小限に抑える努力を重ねてまいりました。準に達しており、それだけに雷の影響や予測できないトラブルなどによって、停電や瞬時電圧低下の影響を受けるコンピュータなどの機器については、必要に応じてお客さまの方で自衛措置を講じていただくようお願いしております。換し直して供給するため、電力変換装置が2台必要で、イニシャルコスト(製造コスト)は約20万円/kVAと割高でした。速で切替えできる高速スイッチを設け、電力変換装置を1台のみとしたため、イニシャルコストを約2~5割低減することができました。通常時には商用電源から直接電気を供給するため、電力損失を既存のUPS(10~15%)と比べて低損失(約2%)に抑えることが可能となり、その結果、UPSのランニングコスト(電気代)を約80%削減することができます。当社はこの新型UPSを、既存UPSでは対応が困難とされたモーターを保有する産業用のお客さまをはじめ、幅広いお客さまへPRしてまいる予定です。電力小売自由化の下で当社は、今後とも総合エネルギー・サービス企業として、さまざまなお客さまニーズにお応えできるよう、サービスの充実やそのための技術開発に積極的に取り組んでまいります。瞬時電圧低下は、停電と異なり広い範囲のお客さまに影響を与える。発生原因のほとんどは雷や雪によるもので、概ね年間2~10回程度発生する。継続時間は2万ボルト以上の特別高圧系統で0.2秒未満、高圧系統では0.3秒程度。する工場などのモーターにも活用できる。