ShindengenJavascriptがOFFのため正しく表示されない可能性があります。なるようにご設計ください。説明PVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B開放電圧600V、短絡電流63A(1回路当たり13A)までの太陽光パネルを接続することができます。電気的特性の詳細は製品紹介ページをご参照ください。PVS100T200B-DN-SA-S開放電圧700V、短絡電流440Aまでの太陽光パネルを接続することができます。表に記載の無いパワーコンディショナの電気的特性については、「資料ダウンロード」に掲載の仕様書をご参照ください。太陽光パネルの過積載に関する詳細は「太陽電池の過積載について」ページをご参照ください。出力制御に対応していますか?対応しています。詳細については、当社ホームページ「出力制御対応について」にてご案内しております。太陽光パワーコンディショナ延長保証サービス専用サイト終了のお知らせ延長保証サービス専用サイト(pcs.shindengen.co.jp)は提供終了となりました。現在はサービスプラン登録とマイページにログインができません。詳細および代替の手続き方法は上記リンクよりご確認ください。1年間以内に、スタンダード/プラチナサービスプランにご登録ください。製品添付の仮保証書に、申込方法が記載されています。スタンダードサービスプラン交換作業費無償も付帯しております。製品ご購入後、WEBページから無料で登録いただけます。ご加入期間は当社出荷から2年以内です。有償保証サービスとなります。製品ご購入後でもご加入いただけます。ご注文後、WEBページからご登録いただけます。ヶ月以内で選択いただけます。O&M+R20年アフターパック早期復旧サービスと、保守・運用サービスを組み合わせたパッケージプランです。ご加入期間は、最大20年となっております。詳しくは「O&M+R20年アフターパック」をご参照ください。上記はサービス概要につき、詳細は下記の当社ウェブサイトよりご参照ください。何ですか?系統電圧を適正に維持するための機能となります。パワーコンディショナの故障ではありません。何か無効電力制御とは、パワーコンディショナの出力電力を低下させずに系統電圧の上昇を抑制する機能となります。有効電力制御とは、パワーコンディショナの出力電力を低下させて、系統電圧の上昇を抑制する機能となります。どのような場合に発生しやすいか発電所の引き込み点から、パワーコンディショナの系統出力端子に至る配線が長く細い場合に発生しやすくなる場合があります。発電所に引き込まれる電圧が高い場合に発生しやすくなります。頻繁に発生する場合は、電圧上昇抑制の動作レベル整定値を変更するか、発電所に引き込む電圧を下げることで改善できる場合があります。管轄の電力会社にご相談ください。なり、出力電力が制限されます。本状態は故障ではないため、本体の異常履歴には記録されません。を発報し、停止します。エラーコード:A18,C17周囲温度が十分に下がると、自動的に復帰します。を発報し、停止します。エラーコード:A49,A50,A53,B06,C03,C04安全のための保護動作につき、故障ではありません。避け、外部からの熱の影響を受けにくい風通しの良い場所に製品を設置してください。・PCSを停止状態にしてから、吸気口を柔らかい布や掃除機などで清掃してください。※吸気口の位置は、製品の上部または背面にあります。※取扱説明書に記載する離隔距離を確保して設置ください。エラーコードや状態情報の対応方法について知りたい下記の機種以外は、お手数ですが取扱説明書にてご確認ください。当社では、太陽光発電用パワーコンディショナの更なるサービス向上のため、お客様相談窓口を開設しております。受付時間外および当社休業日のお問い合わせは、翌営業日以降のご回答となりますので、予め了承ください。KB)※営業時間は当社営業日の9-12時,13-17時です(年末最終日のみ12時まで)。当社都合により営業時間を一部急遽変更させて頂く場合があります。メールフォームからのお問い合わせご使用にあたってのご不明点、製品・サービスに関するご意見等ございましたら下記フォームより問い合わせください。お問い合わせフォームを開く修理のご相談はこちら太陽光発電用パワーコンディショナ以外の製品、および製品ご購入に関するご相談は「お問い合わせ」ページをご参照ください。お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせは、下記フリーダイヤルにて受け付けております。製品情報およびお客様情報をメールフォームより事前にご入力頂きますと、スムーズにご案内できます。ご使用中の製品に関するお問い合わせの場合、下記の情報をお伺いする場合がございますので、あらかじめお手元にご用意ください。製品の型名パワーコンディショナの場合、「PVS012T200B-SA」など、「PVS」から始まる英数字です。製品の製造番号パワーコンディショナの場合、「DC-S-000001」など、6桁の数字を含む英数字です。13:00~17:00土日祝祭日および当社休業日を除くお客様との通話は、製品やサービス品質向上のため録音させていただいております。技術的なお問い合わせに関しましては「お問い合わせフォーム」をご利用ください。混雑によりお電話がつながりにくい場合がございます。「お問い合わせフォーム」をご利用いただくか、恐れ入りますが時間をおいてからお掛け直しください。製品情報をお探しの場合、「資料ダウンロード」または「よくあるご質問」をご参照ください。当社における個人情報の取り扱いについては「プライバシーポリシー」をご参照ください。関する修理のご相談は、お客様相談窓口にて承ります。修理方法の詳細につきましては、修理サービスページ内「修理方法」をご確認ください。お客様相談窓口」にご連絡ください。(土・日・祝祭日及び当社休業日は除きます。)修理対応が必要な場合は、窓口受付No.をご案内し一次受付をさせていただきます。