暖房配管(緑色の配管)が交差していたのが気になったので、きれいに整えました。ガス漏れ検査も行い排気筒も写真はありませんが、しっかりと接続し、断熱材を巻きなおしています。台所リモコンノーリツの台所リモコンRC-D112MEです。ガス代などが見られるエネルックや湯量を制限するエコスイッチが付いています。交換工事後の浴室リモコンの写真も取り忘れました・・・。浴室リモコンはノーリツRC-D101SEです。参考画像ここからは三方弁の施工写真です。エプロン内のちょうど良い場所に三方弁ユニットを取り付けます。浴室の内壁にビス固定しますので、ビスをうった箇所はしっかりシリコンで防水処理をします。ユニットから出ている右下に見えるグレーの配線と、三方弁付属の青い線と浴室リモコンの配線を結線します。こんな感じで付属の青い線を取り外した浴室リモコン裏側の穴から、エプロン内に新しく開けた穴に通します。下の穴から出ている青い線のコネクタとユニットから出ているグレーの配線のコネクタを接続します。上の穴から出ている赤い接続端子には元から配線されていた浴室リモコン線を結線し、白のコネクタには新しい浴室リモコンから出ている配線を接続します。新しく開けた穴は当然シリコンで防水処理をします。おいだき管は極性に注意してちょちょいのちょいと配管を加工、接続します。ドレン排水接続口から排水用チューブで排水口までドレン排水が流れるようにします。後は見えない部分ですが、配管をきれいに整え三方弁ユニットの取り付けは完了です。余裕ですね♪マーレにとっては簡単な工事ですが、いまだに施工不可能な業者もたくさんいますし、危なっかしい業者もいます。『マンションにエコジョーズ』は是非このマーレにお任せください。工事例マンションPS設置でもエコジョーズに交換可能です!2016年09月09日ガス代が安くなる給湯器エコジョーズ。普及し、値段的にも買いやすい価格になってきました。エコジョーズの特性というか欠点があり(エコジョーズの構造上仕方ないことですが)、給湯器本体からドレン水が出ます。少量の水なのですが、設置の規定上ドレン排水工事が必要です。戸建の屋外設置などの場合は比較的簡単に排水工事を行うことができますが、設置場所上どうしてもエコジョーズの設置が困難な場所があります。その代表的な場所が、マンションの廊下側(PS設置形)です。(可能な場合もあります。)しかし、東京ガスや各給湯器メーカーで「ドレンアップ方式」や「三方弁方式」というドレン水を浴室に排水できる方式のエコジョーズが登場し、現在はマンションのPS設置形でもエコジョーズが設置可能になりました。「ドレンアップ方式」ドレンアップ方式は給湯器のポンプで浴室の防水パンに直接ドレン水を排水する方式です。東京ガスなどはこの方法でエコジョーズへの交換工事をお勧めし行うことが多いです。施工方法としては、給湯器から浴槽の循環アダプターまでのおいだき管を利用します。おいだき管は、浴槽からぬるくなったお湯を給湯器まで戻す「戻り管」と給湯器で温めなおしたお湯を浴槽まで送る「往き管」とで2本あります。その2本を撤去し、おいだきの2本の管にドレン排水管を足した3本のトリプルチューブという新しいおいだき管を浴室まで配管しなおします。3本の内の2本は今まで通り循環アダプターに接続し、残り1本を排水管として使用します。2本のおいだき管はそのまま使い、往き管をおいだき管とドレン排水管の両方で利用します。往き管をおいだき管かドレン排水管どちらで利用するかを本体からの信号で切り替えるのが三方弁で、浴槽のエプロン(浴槽の外側の側面のふたのような部分)内に設置します。防水パンに直接排水されます。施工方法としては、浴槽のエプロン内に三方弁ユニットを取り付け、配管を少しつなぎなおすだけなので、ドレンアップ方式のように大掛かりな工事は必要ありません。浴槽のエプロン内に三方弁ユニットを取り付けられるスペースがあるかどうかの確認が必要です。高額になってしまいますが、給湯器は10年から15年と長く使う設備機器ですので、将来的な面も含めて検討していただければと思います。施工可能な業者もいませんが、マーレは問題なく施工できますので、お気軽にお問合せください。next給湯器交換の相談・お問い合わせ※営業電話は業務の妨げになりますので一切おことわりします。ご理解とご協力をお願い致します。