3台のコンプレッサーに繋がる制御盤を作成、設置。コンプレッサー3台で200%の稼働率が130%まで落とす事が出来たので今後の検証が楽しみです。事例の概要お客様のお困りごと工場内コンプレッサーの稼働の無駄を減らして省エネ、省電力につなげたい。お客様によってお困りごと・解決法は様々です。ヒアリング・調査を行い、お客様の状況に合わせ最適なご提案をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ見積もりや現地調査は無料で行っております。電気工事に関して何かご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。その他の地域の方もご相談の上、対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。