電機内の冷却水の系統(固定子を冷却するための系統)内へ漏れ込んでいる可能性が高いと推定いたしました。漏れ込み量は直ちに運転に支障を及ぼすものではありませんでしたが、7月15日に原子炉を停止し調査を行っておりました。調査の結果、固定子の巻線に冷却水を供給している絶縁ホース144本の内の1本にひび割れがあり、この部分から水素ガスが冷却水系統側に漏れ込んでいることが判明しました。このひび割れを詳細に調べたところ、工場での当該絶縁ホースの製造時にホース材内部にすきまが生じ、その後の発電機の運転による固定子巻線の振動等により、この部分からき裂が発生・進展してひび割れが生じたものと推定いたしました。念のため当該発電機の他の全ての絶縁ホース(143本)に対し、ひび割れが生じた同じ部位について、超音波試験により健全性を確認いたしました。定評価では、対象外となっております。水により冷却する方式としております。的に採用されているものです。