ShindengenJavascriptがOFFのため正しく表示されない可能性があります。FAQお客様より多くお寄せいただいたご質問を抜粋し、掲載しております。本ページに記載されている情報は、お客様がご覧いただいた時点で変更されている可能性がありますのでご了承ください。製品に関する資料は「資料ダウンロードページ」に掲載しております。PVS-Cシリーズの資料ダウンロードはこちらPVS-Bシリーズの資料ダウンロードはこちら自家消費システムの資料ダウンロードはこちら生産終了品の資料ダウンロードはこちらPVS-Cシリーズの資料ダウンロードはこちら下記の資料は、製品にも添付しております。JET認証証明書がほしい。説明PVS9R9T200CPVS010T200CPVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B系統連系申請資料の記入例とJET認証証明書は「資料ダウンロードページ」に掲載しています。PVS-Cシリーズの資料ダウンロードはこちらPVS-Bシリーズの資料ダウンロードはこちらPVS100T200B-DN-SA-S系統連系申請資料の記入例は「生産終了機種の資料ダウンロードページ」に掲載しています。本装置はJET認証の対象外です。出力制御に対応していますか?対応しています。詳細については、当社ホームページ「出力制御対応について」にてご案内しております。力率一定制御には対応していますか?対応しています。力率一定制御の設定範囲は0.80~1.00、設定刻みは0.01です。2017年4月より必要なFRT要件の新規格に対応していますか?対応しています。型名に「-SA」が含まれる製品が自立機能搭載品となります。6kW(6kVA)※単相2線100V(3kW)を2回路利用可能です。3kW(3kVA)1回路のみです。型名に「-SA」が含まれる製品が自立機能搭載品となります。替え機能10kWクラスの、型名末尾に「B」が付く型製品には、停電時に自動的に自立運転に切り替わる「自動自立切り替え機能」を搭載しています。出荷時期によっては、製造番号200001未満の装置でも、自動自立切り替え機能に対応している場合があります。表示されるかどうかご確認ください。自動自立切り替え機能とは連系運転中に系統が停電すると、自動的に自立運転を開始する機能です。系統停電から自立出力開始までの時間は、通常30秒以内ですが、日照条件によっては1分前後かかる場合があります。+起動時間約30秒経過後に連系運転を再開します(※1)。300秒設定の場合、約5分30秒後に連系運転を再開します。太陽光パネルの供給力を超える負荷を接続すると、自立運転が停止します。自立運転の再開は手動操作が必要です。工場出荷時は、停電運用設定が「再連系待機(※2)」となっています。設定が「手動」になっている場合は、系統異常リセット操作後の連系運転開始操作を行ってください。設定が「再連系待機」の場合、停電しても自動的に自立運転に切り替わりません。なるようにご設計ください。計算手順の例は専用ページにてご案内していますので、あわせてご参照ください。▍PVS-CシリーズPVS9R9T200CPCS010T200C開放電圧600V、短絡電流78A(1回路当たり13A)までの太陽光パネルを接続することができます。電気的特性の詳細は製品紹介ページをご参照ください。▍PVS-BシリーズPVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B開放電圧600V、短絡電流63A(1回路当たり13A)までの太陽光パネルを接続することができます。電気的特性の詳細は製品紹介ページをご参照ください。PVS100T200B-DN-SA-S開放電圧700V、短絡電流440Aまでの太陽光パネルを接続することができます。表に記載の無いパワーコンディショナの電気的特性については、「資料ダウンロード」に掲載の仕様書をご参照ください。MANAGERを接続することで、モニタリング可能です。計測器メーカが提供する監視装置でも、モニタリング可能なものがあります。ユニット・監視装置」をご参照ください。▍PVS-CシリーズPVS9R9T200CPVS010T200C直射日光があたる場所には設置できません。▍PVS-BシリーズPVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B直射日光があたる場所には設置できません。直射日光が当たる場合は、遮光板付(オプション型名:-SK)をご指定ください。遮光板付オプションの後付けはできません。PVS100T200B-DN-SA-S直射日光が当たる場所に設置可能です。塩害地域に設置できますか?塩害地域への設置は可能です。重塩害地域への設置については、下表のパワーコンディショナに重塩害オプションを取り付け頂くことで対応可能です。ケーブル配線部から浸入する塩分を防ぎ、パワーコンディショナに内蔵している部品類を守ります。塵埃に対しても優れた効果を発揮します。PVS-Bシリーズの重塩害オプションは、三相用と単相用の2種類をご用意しております。重塩害キットPVSTC-SLT-KITPVS010T200CPVS9R9T200C重塩害キット製品紹介ページ重塩害オプション|三相用PVSTB-SLTPVS012T200BPVS010T200BPVS9R9T200B重塩害オプション製品紹介ページ重塩害オプション|単相用PVSSB-SLTPVS9R9S200B重塩害オプション製品紹介ページ重塩害地域における保証の適用には、所定の条件および製品登録が必要となります。波しぶきがかかる環境では、保証を適用できません。重塩害オプション取付時の直流入力数は最大6入力となります。エネルギー製品の設置環境についてパワーコンディショナの運転音はどのくらい?当社パワーコンディショナには、装置冷却のためのファンが搭載されています。発電中は、ファンの動作音および電力変換回路の動作音が発生いたします。発電開始時および停止時には、一時的に機械接点の動作音が発生いたします。▍PVS-CシリーズPVS010T200CPVS9R9T200C運転時の騒音は35dB以下です。高周波音は可聴音域より高いため、ほとんど聞こえません。PVS-Cシリーズの静音性について▍PVS-BシリーズPVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B運転時の騒音は52dB以下です。運転時には高周波音およびファンの音が発生しますので、常時人が接する場所には設置しないでください。PVS100T200B-DN-SA-S運転時の騒音は約70dBです。運転時には高周波音およびファンの音が発生しますので、常時人が接する場所には設置しないでください。▍PVS-CシリーズPVS9R9T200CPVS010T200C接続できます。パワーコンディショナの接点信号入力が2回路ありますので、OVGRとRPRを個別に接続することも可能です。2台を超えるリレーを接続する場合は信号を集約する必要があります。手動復帰機能を搭載する系統連系継電器のご使用を推奨いたします。▍PVS-BシリーズPVS9R9S200BPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B接続できます。パワーコンディショナの接点信号入力は1回路となりますので、複数のリレーを接続する場合は信号を集約する必要があります。動作を分ける場合は、手動復帰機能を搭載する系統連系継電器のご使用を推奨いたします。PVS100T200B-DN-SA-S接続できます。接点信号の入力は2回路となりますので、3つ以上のリレーを接続する場合は信号を集約する必要があります。トランスデューサを内蔵していますので、日射計、気温計の情報を取り込むことができます。遠隔監視を行う場合は、監視装置が表示に対応している必要があります。PVS-Cシリーズに日射計、気温計を接続する場合は、「計測ユニット」または「自家消費ユニット」のいずれかが必要となります。詳しくは「PVS-Cシリーズ|対応製品」をご参照ください。接点信号を出力することができます。監視装置を外部通信(RS-485)に接続することで、状態をモニタリングすることも可能です。説明PVS9R9S200B単相3線式200Vに対応しています。高周波絶縁方式となります。PVS9R9T200CPVS010T200CPVS9R9T200BPVS010T200BPVS012T200B三相3線式200Vに対応しています。電灯・動力共用および異容量V結線の三相4線式にも接続可能です。PVS100T200B-DN-SA-S三相3線式200Vに対応しています。電灯・動力共用および異容量V結線の三相4線式にも接続可能です。いずれか片方の入力端子に接続してください。PVS100T200B-DN-SA-S本装置には接続箱機能はありません。外付けの接続箱を接続してください。接続箱あり/なし兼用ではありません。製品紹介ページ「PVS-Cシリーズ|施工性」をあわせてご参照ください。(接続箱機能なし)説明(参考)マルチストリング対応の標準的な装置です。平面が分割された屋根や、特定方角から影が落ちやすい場所に設置されたパネルに適します。直流入力を束ねて入力できますので、パネルからパワコンまでの配線数を少なくできるメリットがあります。○:逆流防止ダイオード内蔵-:なし※PV1(TB1)とPV2(TB2)は、束ねて使用できません。一括入力品の代替品として使用できません。パワーコンディショナの待機電力を教えてください。▍PVS-CシリーズPVS9R9T200CPVS010T200C10W/20VA以下です。