排水管の詰まりでお伺いしました。初めに高圧洗浄をし、詰まりを解消しました。新しい家屋でが、これで2度目でしたので、カメラを通し原因を探りました。原因は下の写真でした。配管には管の淵の分厚さが、薄いものと分厚いものがあります。薄いものと分厚いものとでは、接続の継ぎ手も変わってきます。淵が薄い管に、厚い管用の継ぎ手を使用すると、汚水の通り道にヒダの様に厚み分の段差ができます。今回カメラを通したことにより原因が判明し改善することができました。見えない部分で、それくらい大丈夫じゃない?と思うくらいでも問題が起きますので気を引き締めて作業していきます。築40年の家屋の庭で水が湧き出てきている!ので、そこを掘ってみると奥の茶色い棒状のもの、なんとお水が通る給水管。昔は金属管なのでさびます。昔は金属の管でお水もお湯も通っています。信号機でいうと30年越えてくると黄色信号35年越えると黄色信号点滅でいつ赤(破裂)となってもおかしくありません。なんとかサビを落とし、給水管の応急接続部材を設置しました。今は住まわれていない親御さんの家ということで、応急で対応し終了と思ったところもう少し先でも漏れており延長して接続。これでこの個所の水漏れは完全にとまりました。水道メーターの回りは緩まりましたが、止まらず。家屋の内外ともに目視できる所で漏水は確認できず。結局完全完治とは行きませんでした。年数経っていると、どの部分も劣化しているのでその箇所だけ悪くなるというのも考えにくく、全体同じ状態と考えれます。今は樹脂の管があり、それを使うのが基本となっています。応急でなく、将来安心とするなら全体を入れ替えるというのも手段です。立ったまま水道を使えるようによくあるタイプの地中下の散水栓がついていましたが、水を出すときにかがまないようにしたいというご依頼を頂きました。⤴これがついていました。施工前の画像を撮影していませんでしたが、上記のように取付てコンクリートを施工して完了しました。何年も開けたことのなかった枡を他のご依頼と共に点検依頼で開けてみました。なにか下のほうに見えるのです。枡の中のコンクリートが破損して地下に汚水が流れ出しています。昔は真っ直ぐの樹脂の円筒の配管と、配管をつなぐ場所(枡)はコンクリートでできていました。樹脂とコンクリートは癒着しないですし、コンクリートは劣化で割れが生じてきます。汚水が通常100%下水道へ流れていくのですが、地面に流れて行き、水の通り道を作り陥没してしまうのです。今は枡部分も樹脂部材がありますので今回はそちらに接続しなおしました。これで完全に汚水は下水管に流れて行きます。コンクリート枡の破損は多々あります。現在はコンクリートから樹脂の製品を使用するようになっています。ありますが、このコンクリート枡を樹脂枡にすべて交換していき完工しました。