マークを、クリックして下さい。-電力契約を出来るだけ小さくしたいとのお気持ちは充分わかりますがモーターの始動電流の事は考慮されていますか?主幹が25Aだと、トリップする心配は無いですか?幹線に関しては、フェイルセーフの観点からSV8m�uが適当と思います。(CV5.5でも可)ちなみに、負荷契約で計算したら、16kwになりますね。-原則、モーター保護ブレーカーはモーター一台に対し1個です。出来ませんと、注意書きには記載されてます。この辺の兼ね合いがどうなるのか?悩ましいところです。他の方のご見識に期待します。