今の蓄圧式消火器ってパンパンにガス充填されてるから、キャップなんて開けたら噴き出すんちゃうん!?キャップを緩めた時に『プシュー』と中の圧縮ガスが排出される「減圧孔」を設けることが規定されてるんで安心して下さい。消火器の銀色キャップ部分周辺にも色々な規定がある為、確認していきましょう!目次Toggle消火器のキャップ・プラグ・口金およびパッキン消防設備士試験の過去問(消火器と消火薬剤の規格)消火器のキャップ・プラグ・口金およびパッキン消火器のフタ部分は以下の通り分けることができ、それぞれキャップや口金など細かく規格が定められています。消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。キャップまたはプラグおよび口金には、その間に容易にはずれないようにパッキンをはめ込むこと。キャップまたはプラグは、本体容器の耐圧試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。キャップまたはプラグのかん合部分は、パッキンをはめ込んだ場合に、かん合が確実で、かつ、本体容器の耐圧試験の区分に応じた、圧力に十分に耐えるように口金にかみ合うこと。充塡などの目的でキャップ又はプラグを外す途中において本体容器内の圧力を完全に減圧することができる減圧孔または減圧溝を設けること。この場合に、キャップ又はプラグは、減圧が完了するまで、本体容器内の圧力に耐えることができること。パッキンは、充塡された消火剤に侵されないもので、かつ、消火器を使用温度範囲で使用した場合に、当該消火器の機能に悪影響を与えないものであること。謳われれているのは当然のことでしょう。キャップを緩めた時に口(くち)部分との隙間から容器内のガスが「プシュ」っと排出されるって話。消火器はかん合部が“きちきち”なので緩めた時にガスが漏れず、完全に開けたときに一気に内圧がキャップやプラグなどと共に放出されます。F-1の優勝シャンパンのコルクキャップみたいな感じ。時の間に「プシュー」っと減圧することができる「減圧孔」や「減圧溝」を設けます。減圧孔とは、消火器の銀色キャップを外す途中で本体容器内の圧力をプシューと減圧できる穴のことです。この減圧孔があることで消火器のキャップを開ける際、一気に容器内のガスが薬剤と共に噴射することを防ぎます。現在、消火器を開封して薬剤の詰め替え等をする機会はめっきり減りましたが、この様な機構になっていることは6類の試験が終わってからも頭の片隅に置いておいて下さい。消防設備士試験の過去問(消火器と消火薬剤の規格)消火器のキャップ、プラグおよび口金について、次のうち誤っているものはどれか。キャップまたはプラグは、耐圧試験を行なった場合において漏れを生ぜずかつ、著しい変形を生じないこと。キャップまたはプラグのかん合部分はパッキンをはめ込んだ場合において、かん合が確実で規定の圧力に十分耐えるように口金にかみ合うこと。キャップまたはプラグおよび口金には、その間に容易に外れないようにパッキンをはめ込むこと。キャップ、またはプラグをはずす途中において、本体容器内の圧力を完全に維持できるよう有効な減圧孔または減圧溝を設けること。設けることとされています。記載があれば『維持してどうするねんハナタレ!』と突っ込みながらマークシートを塗りましょう。ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。\そのまま試験に出ます/「過去問テスト」をする※有料記事はnoteの仕組みで「全額返金可能」です。上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、解説を毎年追記して更新しています。これから消防設備士の試験を受けられる方は是非ご覧下さい。消防設備士10年目やってます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。