有害な化学物質を出さず、国による環境ホルモンの基準をクリアしています。一般的使用環境での耐用年数が約30年と長いため、戸建て住宅や集合住宅の給湯管や給水管などに使用されます。可とう性が高いため、地震で破断しにくいというメリットがあります。軽量で、小口径の配管が作れて接合は管どうしを差し込むだけなので接着剤やろう付けが不要という取り扱いの容易さも特徴です。架橋ポリエチレン管には、他に「水道用架橋ポリエチレン管」があり、これは主に屋内配管に使われます。ビニールハウスの暖房配管などに用いられています。配管設備は、管と管を結合する「継手」や流体を止めたり逆流を防ぐ「バルブ」、さらに、管を外気から守ったり、外面の腐食を防ぐ部品などで構成されます。ここでは、これら配管を構成する部品を、図面での表記例を交えて紹介します。管と管を接続する部品です。配管の構成には欠かせない部品で、流体が流れる方向を変えたり、複数の管をまとめたり、さらに管の太さを変えるなどの役割りがあります。配管継手には、役割りや材質などにより多くの種類があります。配管の種類に応じて、適切な継手を選ばなければなりません。ここでは、継手を形状で分類し、主な種類を紹介します。>配管継手について詳しくはこちらエルボ例:90°エルボ配管の方向を変える継手です。曲がり角度には45°や90°などがあります。曲げの半径が大きなロングエルボと小さなショートエルボがあります。エルボより曲がり角度が小さい「ベンド」といわれる部品もあります。ベンドにも、曲げの半径に応じてロングとショートがあります。ベンドは曲がり角度が小さいので、流体の抵抗を小さく抑えることができます。クロス十字状の継手で、4本の管を接続できます。機械設備の配管にはあまり使われていません。ソケット例:ねじ込みソケット同じ太さの管どうしを繋ぐための継手です。「フルカップリング」ともいわれています。ソケットには、配管との接続方法の違いにより、ねじ込み、差込み溶接などがあります。ティーT字型の継手です。配管を2方向に分岐するために使い、「チーズ」ともいわれています。同じ太さの管を接続するだけでなく、異なる太さの管を接続する場合もあります。ワイ例:45°ワイY字型の継手です。配管を2方向に分岐するために使います。曲がり角度には45°や90°などがあります。レジューサ例:同心レジューサ異なる太さの管どうしを接続する継手です。直管部分で配管サイズを変える場合に使われ、管の中心線が一直線な「同心レジューサ」と平行にずれている「偏心レジューサ」があります。ユニオン「ねじ」「つば」「ナット」で構成されており、施工後に管を分解し、再度接続する必要がある箇所に使う継手です。キャップ・プラグ配管の管の端をふさぐ継手です。PDFダウンロードバルブ(弁)配管における「バルブ」の役割りは、流体を通したり止めたり、流量を制御するために通路を開閉することができる可動機構を持つ機器の総称です。)などにより、さまざまな構造のものがあります。ここでは、形状で分類できる代表的なバルブの種類と特徴を説明します。グローブバルブ外観が球状であることから「玉形弁(Globe)」とも呼ばれます。入り口と出口の中心線が一直線上にあり、流体はS字状に流れます。ゲートバルブに比べ開閉時間が短く、ジスク(流体の流れを仕切る部品)の形状を変えることで、流量を調節する「コントロール動作」、開または閉で使用する「オン・オフ動作」のどちらにも使用できます。チャッキバルブ流体の流れを常に一定方向に保ち、流体の逆流を防止するためのバルブで、「逆止弁」ともいわれます。スイング式・リフト式・ウエハ式などがあり、ウォータハンマー防止としては、衝撃吸収式のウエハ式チャッキバルブが使用されます。ボールバルブ弁箱(バルブのボディー)の中に穴が開いた球形のジスクがあるバルブです。弁体を回転させて流路を開閉し、流体を制御します。内部の部品にソフトシートを使っているため、高温領域の使用には制限があります。操作性が良く最も広範囲の用途に用いられるバルブで、材質、サイズ共に多くの種類があります。バタフライバルブ円盤状の弁体を持ち、弁体が回転することで流路を開閉するバルブです。コンパクトさとシンプルな構造を併せ持ち、バルブの入り口から出口までの距離が短いため、配管作業が容易です。中間開度で流量を調節したり、開または閉で使用することができます。配管を地中に埋設すると、水分や微生物などの作用で、管の外面が腐食する場合があります。屋外の配管は外気にさらされるため、流体の温度が変化します。これらの対策として、配管には防食材や断熱材の施工が欠かせません。防食テープや絶縁テープ、プライマーなどがあります。防食テープは、配管に巻き付けて被覆し保護します。絶縁テープは配管に巻き付けて、電気的作用による腐食を防ぎます。プライマーは、配管外面に塗布して腐食を防ぐ塗料です。流体を凍結や過熱といった熱損失から守るために、管に巻き付ける材料です。断熱材には、グラスウールやロックウール、発泡ポリウレタンなどがあります。これら断熱材の適切な選定や工事については、国や自治体が発行する工事共通仕様書で確認することができます。選定サービスWeb選定サービス条件を入力後、選定結果を技術的解説と共にメールでご返答!“流量管理のノウハウ”を1冊にまとめました流量の基礎となる概念や計算式、環境や条件に合わせた選定方法まで、すべての情報を約80ページに集約。PDFで詳しく見る“塗布の検査”にお困りではありませんか?塗布後の管理に効果的な事例を、わかりやすくご紹介。Reserved.tcm:106-1872481-64。