110万キロワット)は定格出力にて運転中のところ、10月28日から発電機内を冷却するために使用している水素ガスの消費量が通常より増加傾向にありました。状況を確認したところ、本年7月に同号機で発生したものと同様、水素ガスが発電機内の冷却水の系統(固定子を冷却するための系統)へ漏れ込んでいることがわかりました。運転を継続してまいりました。現在の水素ガスの消費量は通常の5倍程度で、水素ガス補給用ボンベの交換頻度を上げることによって、発電機内の水素ガスの圧力は通常状態に維持されており、発電機の冷却機能に問題は生じておりません。電機内部の点検を行うこととし、12月6日午後4時から出力降下を開始することといたしました。本事象による外部への放射能の影響はありません。(INES)暫定評価では、対象外とされております。水により冷却する方式としております。的に採用されているものです。