マークを、クリックして下さい。-質問の状況では、2室同時排気は無い条件なので、A室・B室のガス排気ダクトにMDを設置して、A室・B室の消火ガス排気スイッチと連動する事になります。(排他制御する場合は、自動制御設備とする必要もあるかもしれません)MDで選択制御するので、合流部のCDなどは不要です。主ダクトは、8,000m3/hで圧力損失計算を行う事になります。-現状、MDが入ってなかったので入れておきます。ありがとうございます。