スプリンクラーヘッド配置:認識が間違っていました。スプリンクラーヘッド配置:認識が間違っていました。スプリンクラーヘッド配置:認識が間違っていました。地下1階の施工を進めています。「事業主パトロール」で「指摘」を受けました。スプリンクラーヘッドの配置は、ヘッド周囲300mm、ヘッド下450mmの空間の確保が必要です。有効に放水され、床面の警戒を満たす必要があります。不燃材から300mm以内にヘッドの感熱部を配置すること。傾斜のついたスラブ面にスプリンクラーヘッドを垂直に配置しておりました。「指摘」は、スラブ面に対して、「垂直軸」とすること。