135万6千キロワット)は、定格出力運転中のところ、5月28日に放射線監視モニタ(復水器と活性炭ホールドアップ装置との間に設置されているモニタ)の指示値に上昇傾向が見られ、原子炉水中のよう素濃度にも増加が見られましたので、調査のために29日原子炉を停止しました。原子炉停止後、6月12日に燃料集合体漏えい検査を開始するとともに、あわせて第3回定期検査を実施してまいりましたが、8月3日午前11時40分発電を開始いたしました。検査を受け、8月下旬頃に定期検査を終了する予定です。今回実施した主な工事は、以下の通りです。燃料集合体872体中204体を取り替えました。量の低減を目的とした9×9燃料を装荷しました。52本中7本を取り替えました。原子炉水中に放射性物質が漏えいしていることを確認しました。復旧作業を終了いたしました。査及びファイバースコープによる外観点検を実施した結果、それぞれ1本ずつの漏えい燃料棒(合計2本)を特定いたしました。漏えい部分から水が入ったことにより生じたものと推定される燃料棒の被覆管の微少な膨らみや白色のすじを確認しました。