※開閉時間は供給空気圧0.4MPaで、標準スピードコントローラ(SP-K017-Z03-006)、電磁弁(PCS2408-NB-100MC)を付属し、シリンダ単体の場合を示しています。開閉時間は、空気配管系統等の影響により変化します。出力軸部スリットにNAMURUマウントを採用しコンパクト・軽量・高出力でさらにトータルシステムとしての完成度を高めました。電気信号により、操作エアの流れを切り替えて弁を開閉するために使用します。〈フィルタレギュレーター〉(フィルタ付き減圧弁)空気圧機器(電磁弁、シリンダ等)を保護するために操作エア中の油分、水分、ゴミを除去する(エアフィルタ)のと同時に、適正な一定の操作圧力に保つ(レギュレータ)ために使用します。)を電気信号に変換し、遠隔地でランプ表示等をさせるために使用します。機械的動作により、接点を開閉します。)を電気信号に変換し、遠隔地でランプ表示等をさせるために使用します。電気的動作により、接点を開閉します。〈サイレンサ〉シリンダや電磁弁の排気時の騒音を低減するために使用します。空気回路をロックして、弁開度をそのままの位置に保持します。シリンダの開閉時間を調節するために使用します。閉→開、開→閉の開閉時間を個別に調整できます。