警報が発生し、制御棒の位置表示が行われなくなりました。エラー表示器の動作不良を確認いたしました。現状ではプロセス計算機により制御棒の位置は確認できており、運転には影響はありません。詳しい状況および原因については、現在調査中です。これによる発電所周辺への影響はありません。制御電源やCPU(中央演算処理装置)は正常でありましたが、画面表示を行う制御器基板の内蔵時計を確認したところ、2036年2月6日となっていたことが分かりました。蔵時計を2000年1月1日に修正したところ、午後2時12分に当該指示系の表示が正常に復帰しました。原因については、引き続き調査を行います。