2000年問題への対応に万全を期すとともに、年末年始の保安態勢の強化に努めました。越年時の当社需要は想定を約70万kW下回り、2,564万kWを記録しました。電事故は起きませんでした。供給に関係しない監視・記録系や事務処理系のシステムの一部において、同問題に起因する不具合が発生しましたので、その状況等について下記の通りご報告いたします。確認することができ、運転には影響ありませんでした。認したところ、2036年2月6日となっていたことがわかりました。12分に当該指示系の表示が正常に復帰しました。これによる発電所周辺への影響はありません。西暦2000年問題に起因していることが判明いたしました。2月6日に変換した)、動作不良となったことが判明しました。起動した際に、一部に実行エラーが発生しました。運転には全く関係はありません。ものと判明いたしました。5時までに完了し、正常な状態に復旧いたしました。データの喪失がないことを確認しております。あっても業務処理及び運転制御に支障は発生しません)。扇島>については、不具合は発生しておりません)。信異常を引き起こしたことが判明いたしました。改修し、1月3日までに正常な状況に復旧いたしました。西暦が「100」と表示されていることが判明しました。1月1日11時10分に復旧いたしました。通信系統において、支障は生じておりません。