(筆記)】加圧用ガス容器|消防設備士乙種6類【構造・機能】2023年12月21日https://aokimarke.com強欲な青木ちょ..ちょっと何言ってるか分かんない。簡単に誰でも分かるように解説してや..。強欲な青木ちょ..ちょっと何言ってるか分かんない。簡単に誰でも分かるように解説してや..。加圧用ガス容器は、加圧式消火器を放射するためのエネルギー源です。ガス容器の刻印100cm3以下の加圧用ガス容器の交換方法100cm3を超える加圧用ガス容器は再充てん!消防設備士試験の過去問(構造・機能)消火器の加圧用ガス容器とは消火器の加圧用ガス容器とは、消火薬剤を放出するための圧縮気体の入ったボンベのことです。消火器の加圧用ガス容器には、以下の2種類があります。容器に収められているガスの容積が100cm3以下のもの容器に収められているガスの容積が100cm3を超えるものガスの容積が100cm3を超えるもののみ、高圧ガス保安法が適用されます。加圧用ガス容器に圧縮されているガスには「二酸化炭素ガス」と「窒素ガス」があります。二酸化炭素ガス窒素ガス二酸化炭素ガス、窒素ガス共に100cm3以下のガス容器の外面には亜鉛メッキ仕上げが施されています。高圧ガス保安法で指定されたボンベ塗色100cm3を超えるものは、高圧ガス保安法で指定されている塗色にしなければなりません。ものは作動封板式のものが使われており、大型のものには容器弁式が使われています。ガス容器の内圧が異常に上昇した際、高圧ガス容器自体の破裂を防ぐため容器弁式は安全弁(安全装置)が開放されて排圧されます。作動封板自体が破壊され排圧される仕組みであり、それ自体が安全弁の役割も担っています。加圧式消火器を使用した後の加圧用ガス容器を確認すると、作動封板に穴が開いているのが分かります。刻印により表示されています。実際に消火に使用したり点検等でガスを放出し、再度充てん済みのガス容器を装着します。100cm3以下の加圧用ガス容器の交換方法100cm3以下のものは定められた容器記号(ネジ形状とガスの質量を記号化したもの)と同じものを用いて交換します。Pressure:充填圧力]=最高充填許可圧力(MPa)CO2[二酸化炭素の化学式]=液化炭酸ガス(容器塗色の緑色でも判断出来る)N2[窒素の化学式]=窒素ガス(容器塗色のねずみ色は窒素ガス以外にも使用されているので注意)100cm3を超える加圧用ガス容器は再充てん!100cm3を超える容器の場合は専門の業者に依頼し、ガスを充填してもらう必要があります。強欲な青木ガスの再充てんなんかせんでも、新しい同型の新品ボンベを購入したらエェやん。それだと合わないんですよ...コスト的に。管理人それでは以下の「加圧用ガス容器」に関する消防設備士試験の過去問にチャレンジして、これまでの内容が頭に入っているかを確認しましょう!消防設備士試験の過去問(構造・機能)消火器の加圧用ガス容器について、最も不適当なものは次のうちどれか。作動封板を有するものを使用した場合は、同じ容器記号のものと取り替える。容器弁付きのものを使用した場合は、専門業者に依頼してガスを充てんする。内容積が100cm3以下のものは、すべて液化炭酸ガスを使用している。内容積が100cm3を超えるものは、窒素ガス又は液化炭酸ガスを使用している。解答・よく分かる解説3(3)「窒素ガス」や「二酸化炭素と窒素の混合ガス」もあります。加圧式の消火器に用いる加圧用ガス容器について、正しいものは次のうちどれか。容器弁付きの加圧用ガス容器は、必ず専門業者に依頼してガスを充てんする。作動封板を有する加圧用ガス容器は、容量が同じであれば製造メーカーにかかわらず交換できる。内容積100cm3以下の作動封板を有する加圧用ガス容器が腐食している場合は、充てんガスを放出せず廃棄処理する。作動封板を有する加圧用ガス容器は、すべて高圧ガス保安法の適用を受けない。解答・よく分かる解説1(2)容器記号(ネジの種類とガスの質量)が同じものでないとNGです。(3)ガスを放出しておかないと、廃棄処理のどこかのプロセスで事故になる恐れがあります。(4)内容積100cm3を超え、かつ高圧ガス保安法が適用される加圧用ガス容器でも、作動封板を有するものがあります。加圧式の消火器の加圧用ガス容器に関する記述のうち、正しいものの組み合せはどれか。ア.加圧用ガス容器を交換する場合、作動封板を有するものは、消火器銘板に明示されている容器記号のものと取り替える。イ.加圧用ガス容器を交換する場合、容器弁付きのものは、専門業者に依頼してガスを充てんする。ウ.作動封板を有するものは、その容量にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受ける。解答・よく分かる解説1高圧ガス保安法が適用されるか否かは、内容積が100cm3以下か100cm3を超えるかで判断されます。作動封板の有無と、高圧ガス保安法が適用されるかは無関係です。内容積100cm3以下の加圧用ガス容器について、誤っているものは次のうちどれか。容器の外面は亜鉛メッキである作動封板付きである。ガスの再充てんはできない。充てんされている液化炭酸は高圧ガスに該当するので、すべて高圧ガス保安法の適用をうける。解答・よく分かる解説4高圧ガス容器は事故が起こると危険なので基本的に高圧ガス保安法により厳しく管理されています。小容量(100cm3以下)のものは、特別に除外されている格好です。問題文で内容積100cm3以下となっているので、この容器に高圧ガス保安法は適用されません。解答・よく分かる解説1(1)薬剤が20Kg以上だと余裕で内容積100cm3を越える為、高圧ガス保安法が適用される加圧用ガス容器を使用することになります。(2)(3)(4)は最大充塡圧力が0.98MPaなので、高圧ガス容器の定義の“1MPa以上の圧縮ガスなどを充塡しているもの”に適合しません。本体容器は高圧ガス保安法に適合したもの以外は、使用が禁止されている。内容積100cm3以下の加圧用ガス容器は高圧ガス保安法の適用除外を受け、外面はメッキがしてある。加圧用ガス容器に充てんするガスとしては、主に二酸化炭素又は窒素ガスが用いられる。窒素ガスを充てんした内容積100cm3を超える加圧用ガス容器の外面は、緑色に塗装されている。そんな小容積な本体容器のものは無いので(1)の通り。(4)窒素ガスが充填された内容積100cm3を超える高圧ガス容器は1/2以上をねずみ色で塗装しなければならない。緑色は二酸化炭素(液化炭酸ガス)。内容積100cm3以下の加圧用ガス容器について、誤っているものは次のうちどれか。60は充てんされているガスの質量が60gであることを表す。刻印CO2のCO2は、充てんガスが、二酸化炭素を表す。刻印TW285は、加圧ガス容器の総質量が285gであることを示す。充てんされているガスの種類により容器の1/2以上指定の塗色をしなければならない。解答・よく分かる解説4(4)設問の「内容積100cm3以下」の加圧用ガス容器の外面は、「亜鉛メッキ」です。内容積が100cm3を超える加圧用ガス容器について、誤っているものは次のうちどれか。60は充てんされているガスの質量が60gであることを表す。刻印CO2のCO2は、充てんガスが、二酸化炭素を表す。刻印TW285は、加圧ガス容器の総質量が285gであることを示す。充てんされているガスの種類により容器の1/2以上指定の塗色をしなければならない。解答・よく分かる解説4W[Weight:重さ]は、充填ガスのことではなく、容器の重量のことで単位はkgです。Pressure:充填圧力]=最高充填許可圧力(MPa)CO2[二酸化炭素の化学式]=液化炭酸ガス(容器塗色の緑色でも判断出来る)N2[窒素の化学式]=窒素ガス(容器塗色のねずみ色は窒素ガス以外にも使用されているので注意)二酸化炭素ガスと窒素ガスの共通的性質として、正しい組合せは次のうちどれか。ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。\そのまま試験に出ます/「過去問テスト」をする※有料記事はnoteの仕組みで「全額返金可能」です。上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、解説を毎年追記して更新しています。これから消防設備士の試験を受けられる方は是非ご覧下さい。消防設備士10年目やってます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。