図は、低圧引込線がラスモルタル構造の壁を貫通している部分で漏電している状態である。図中の凡例の記号を用いて漏えい電流Igを検出するための変流器と、その配線を記入しなさい。変流器と、その配線は以下の赤枠の通り。変流器は電力量計(積算電力計)より電源側(引込側)に取り付ける。積算電力計より負荷回路側(建物側)に取り付けると、積算電力計で漏電が起こった場合に漏電を検出できないため。漏えい電流Igが流れている場合と流れていない場合、往路電流Ia、復路電流Ibおよび漏えい電流Igの関係式をそれぞれ答えなさい。0」であることが由来。本来は等しい往路電流と復路電流の値が異なったことを検出ものが変流器である。筆記問題については青木マーケ(株)【公式】noteにアップロードしている消防設備士7類「過去問テスト」をご参照くださいませ。7の過去問出題情報を頂き次第、取り急ぎここに追記していきます。ビルメンのオカカ2022/11/27(日)、京都、乙7の試験問題の情報提供です。試験直後に記憶を頼りに書いているため、少々内容が粗いですが、参考にして頂けると幸いです。まとめ消防設備士乙種7類の過去問情報を久保さんより提供いただいたので解説した。消防設備士乙種7類は、他の1消防設備士と2電気工事士の免状を持っていれば全35問中25問が科目免除できて実質10問まで絞れた。設置基準、漏えい電流の検出原理について出題されていた。PMいつも拝見させて頂いております。見やすく分かりやすいです。私も消防設備士をいくつか受験しており、今後消防設備士を受験される方のためにと思い、発信者でもある青木様に頭の中で記憶している問題をいくつか提供したいと思っておりますが、いかがでしょうか?ご検討いただけますと幸いです。様コメントありがとうございます!✨(承認しないと表示されない設定なので、重複していた分は消去しておきますね。PMご返信ありがとうございます。PM今先ほど送らさせていただきました。AM>正和さまコメントありがとうございます。鑑別だけは発行していません......。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。