UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。iQ-RシリーズMELSECNET/Hネットワークユニット(RJ71LP21-25)ではGI光ファイバケーブルは使用できません。エンジニアリングツールを使ってエラーの内容を確認できます。[オンライン]→[スレーブ局のコマンド実行]を選択します。iQ-RシリーズMELSECNET/Hネットワークユニット(RJ71LP21-25)では同軸バスシステムは使用できません。iQ-RシリーズMELSECNET/Hネットワークユニット(RJ71LP21-25)では外部供給電源は使用できません。RQ増設ベースユニットでMELSEC-QシリーズMELSECNET/Hネットワークユニットを使用することはできません。どちらか片方を使用してください。IEフィールドネットワーク同期通信機能と連携することができます。iQ-Rシリーズのユニット間同期機能のユニット間同期周期に合わせて動作させることができます。iQ-RシリーズMELSECNET/Hネットワークユニット(RJ71LP21-25)ではツイストバスシステムは使用できません。MELSECNET/H安全システムの構築方法について安全シーケンサは国際安全規格の認証を取得したシーケンサです。安全システムを構築する際は、安全規格の認証を取得した機器を使用する必要があります。認証を取得していないシーケンサやリモートI/Oユニットを多段化しても、安全システムとして使用する事はできません。iQ-Rシリーズでは、プロセスCPU、SIL2プロセスCPUが対応しています。