中性能エアフィルタは『比色法』HEPAフィルタ・ULPAフィルタは『計数法』と、それぞれ違った測定法を用いて粒子捕集効率を測定します。供給粉じんとエアフィルタを通過した粉じんの重量差を測定する測定法です。『重量法』とも呼ばれています。次に比色法は、Point捕集前と捕集後の空気を、ろ紙にサンプリングしたあと、ろ紙に光をあて透過差を測定する測定法です。最後の計数法は、Point試験装置に決まった粒径の粒子を流し、供給粒子数とエアフィルタを通過した粒子数の差を測定する測定法です。流した0.3μmの供給粒子を99.97%以上捕集できるフィルタがHEPAフィルタなんですね。液体の微細粒子を指す。大体の対象粒径は、0.1~0.5μm程度がULPAフィルタ0.3~1.0μm程度がHEPAフィルタ0.4~10μm程度が中性能フィルタ5μm以上が粗じん用エアフィルタと言われている。中性能エアフィルタは『比色法』HEPA・ULPAフィルタは『計数法』と、それぞれ違った測定法を用いて粒子捕集効率を測定する。質量法は、試験装置に粉じんを流し供給粉じんとエアフィルタを通過した粉じんの重量差を測定する。比色法は、捕集前と捕集後の空気をろ紙にサンプリングしたあと、ろ紙に光をあて透過差を測定する。計数法は、試験装置に決まった粒径の粒子を流し、供給粒子数とエアフィルタを通過した粒子数の差を測定する。HEPAフィルタとULPAフィルタなぜ、HEPAフィルタやULPAフィルタは微細な粒子を捕集できるんですか?HEPAフィルタについて詳しく教えて下さい。Airフィルタの略で、高性能微粒子エアフィルタを表しています。いうところで使われているんですか?もともと、HEPAフィルタはPoint原子力施設の放射性粉じん用のフィルタとして、アメリカで開発されたと言われています。