UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。温調ユニットのループ断線機能とヒータ断線機能についてヒータ断線は、トランジスタ出力部のヒータの電流を見ています。ONしているのに電流が流れない場合は断線とみなします。ループ断線は、温度取込みから温度出力までの一連の動作をモニタしています。一定時間(デフォルト8分)以内に2°C変わらなかった場合は、断線しているかもしれないため検出します。21:15温調ユニットのオートチューニング設定値の保持について自動バックアップ設定をご利用ください。Un\G95、Un\G127、Un\G159)に「1:有効」を設定することで、オートチューニングが完了した時に、バッファメモリに格納される設定値を不揮発性メモリに自動バックアップします。21:15L60AD4の分解能についてユーザレンジ設定の最大分解能は変わりません。21:15L60TCTT4(BW)、L60TCRT4(BW)のサンプリング周期について以下より選択することができます。(アナログ出力値の最大値に対する精度です。21:15L60DA4の変換速度について変換速度は、20マイクロ秒/チャンネルとなります。(ディジタル出力値の最大値に対する精度です。21:15L60AD4の変換速度について変換速度は、以下となります。