UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順MCBとMCCBとの違い配線保護用遮断器をノーヒューズブレーカと称しています。Breakerと表現しており製品の実態をよく表している名称となっています。配線用遮断器2P1Eと2P2Eの使い分け“P”はPole(極)、“E”はElement(過電流引きはずし素子)を表します。2P1E遮断器は2極品で1極に過電流引きはずし素子がなく、過電流引きはずし素子がない極には識別の“N”のマークを表示しています。2P2E遮断器は2極品で2極ともに過電流引きはずし素子があります。漏電遮断器を選定してください。漏電遮断器は“高調波・サージ対応形”のご使用を推奨致します。下記内容で選定してください。中極を使用せずに、左右極に結線すれば使用できます。漏電検出用の電子回路電源を遮断器内部の左右極から取っているため、必ず左右極に結線してご使用ください。時延形品には定格電圧が200−440Vとなっている機種もあるため、回路電圧に適した定格電圧品であることを確認してご使用ください。漏電遮断器SHT(電圧引きはずし装置)遮断器を遠方から電気的にトリップさせる内部付属装置です。端子記号は、C1/S1,C2/S2としています。経済品(Cシリーズ)と汎用品(Sシリーズ)の主な違い経済品(Cシリーズ)と汎用品(Sシリーズ)の主な違いは回路の短絡電流を遮断する性能(定格短絡遮断容量)です。同じAフレームで比較すると、例えばNF63-CV<NF63-SVとなります。配線用遮断器アスベストの含有について1995年以降に生産された製品には、アスベストは含有していません。1994年以前に生産された製品には、アスベストが含有されている製品があります。アスベスト含有有無にかかわらず、遮断器は産業廃棄物として処理してください。8201−2−2及びIEC60947−2に規定されている遮断容量です。O−3分以上−COです。計算方法1.変圧器直下の推定短絡電流は下記計算で算出可能です。(電動機の寄与電流は含みません。比べ、高調波やサージに対しての不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持った漏電遮断器です。アクティブフィルタを設けて、基本周波数分の微小な漏電検出信号を減衰させることなく、重畳された高調波を除去しています。