dich.」と言われ続けて・・・2時間・・・こんな花嫁いるかと・・・送り出したお父さんに電話・・・うちのこご機嫌ななめですか?機嫌なおすためにプレゼント攻撃しました?と言われたので、どんなプレゼントしたのか一個一個確認したけど・・・すべてに異常なし。配線も配管も間違っていないんです。動き出すまでは、フロイラインは暖かなお水でないと動かない・・・しかし・・・密閉回路のため暖かい水を300L作って送り込むのに相当な時間と労力がかかる・・・しかし、15°C以上の水ができないとフロイラインのご機嫌を損ねたままで(安全装置が働いて運転をとめる)動かない・・・そこで、水を温めるのではなく、温度感知センサーを暖めて擬似的に安全装置のロックを解除して動かす方法を、お父さんからアドバイスをうけて行うことに。エアコンの室外機も寒いときはこういうことをやるらしく、フロイラインも大和撫子も仕組みは一緒。動き出すと、フロイラインは大和撫子より能力が高いので、ものの数分で15°Cまでお湯を作ります。もって、男5名・・・交代でドライヤーで-6°Cの中温度感知センサーを暖めることに・・・18分くらいたって、ロック解除されてフロイラインは動き出しました。熱交換されて風が排気されるので外気温が低いおかげで-20°Cの風が、吹き出し口から吹いてくるのです。