小規模な制御用途に特化したことで、無線LANインターフェースを内蔵しながら、手のひらサイズの小型化と低価格を実現。制御対象が工場内に分散していて1カ所当たりの必要点数が多くない遠隔制御用途に最適です。W2)■わかりやすい日本語の設定ソフトを用意ユニットの初期設定はスマホやPCからブラウザ経由で簡単に行えます。メールアラート設定、入力延長での対向TCP接続設定など、詳細設定を行うために日本語の設定ソフト(LANIOset)が付属しています。形式で「デバイスリスト」に一覧表示されます。「デバイスリスト」の中から設定対象機を選択して各種の設定が可能です。アドレスを設定できます。[メールアラート]ボタン:メールアラートの設定ウィンドが開きます。接続設定ウィンドが開きます。デバイスの設定情報の保存と書き込みができます。SSLに対応、画像例ではDI6またはDI7がONになった時に、「送信先メールアドレス」に入力したメールアドレスにSMTPサーバー経由で「メッセージ」欄に記載された内容を件名としてメール送信します。入出力の状態をケース表面のLEDで確認できますので、導入試運転の動作チェックが簡単に行えます。制御対象機器との結線を外さずに本体ユニットを交換できる着脱式端子台を採用していますので、メンテナンス作業時間を大幅に短縮することができます。複数箇所に同一型番のLANIOを設置するときにも設定ツールLANIOsetが役立ちます。[設定の一括保存]IPアドレスなどの設定情報を保存先とファイル名を指定して一括保存できます。[設定の一括書き込み]IPアドレスを含む設定情報の内容を対象機種に書き込めます。同一設定を複数機にコピーする時に利用します。現場の電源状況に応じて、ピンヘッダ型コネクタまたはACアダプタ用ジャックのどちらからでもDC8~30Vを給電できます。隣接した2台のユニット間を電源分岐ケーブル(別売:LAH-2XH)で接続すれば、1個のACアダプタで2台のユニットに給電でき、ACアダプタの設置スペースとコストを削減できます。レールへ取り付けることができます。別売り取り付けプレート(SI-DIN30)を本体底面のネジ穴にM3タッピングネジで取り付けて縦置きで取り付けることも可能です。無線LANIO自身が無線APになり、無線LANの親機として動作します。この機能により、Wi-Fi対応のPCやタブレットなどから外部APを経由せずに直接無線LANIOを制御・監視することができます。APモードではインターネット経由のアクセスやメールアラート機能は利用できません。]また、APモードを利用することで無線LANIO同士を直接1対1で接続することができ、外部APを用いずに無線LANで接点情報を伝達することが可能です。]■パソコンからの簡単制御TCP/IPのペイロード部分に取扱説明書に記載されている簡単な制御コマンドを送ることで入出力を制御できます。同一ネットワーク上のユニットは、IPアドレスだけでなく、機種番号やロータリスイッチで設定したID番号で識別できますので、同一ネットワーク上に同一モデルを複数接続している場合でも確実に目的の1台を特定できます。LA-5R-Wstep2--LA-5R-WはDO1およびDO3をON、その他をOFFに設定し同じコマンドを返送します。バイトが直ちに返送されます。標準添付の制御ソフト(LA-PC10)を利用すれば、入力状態の確認や出力信号のON/OFFなどの基本動作をお手持ちのPCから簡単に行えます。各入出力接点毎に名前を付けることもできます。OS環境によってメッセージが日本語または英語で自動切換表示されます。■スマホやタブレットから動作確認が可能スマートフォンやタブレットからWi-Fiを経由してLANIOの動作確認ができます。PlayでLAAD10-Ver2やLAPulseModeADを検索して入手してください。]IPアドレスを入力できます。ポート番号を入力できます。(ポート番号は出荷時設定10003)IPアドレス、ポート番号入力後タップすると接続します。(MacアドレスはLAN接続部下部のラベルに表示してあります。デバイス選択画面>タップすると、DO1に設定された機器の名前を入力し設定できます。タップするごとに出力のON/OFFを切り替えます。チェックすると指定時間周期で出力のON/OFFを切り替えます。指定時間周期を設定できます。タップしたときの入力状態を取り込んで表示します。接続を終了する場合にタップします。ホームボタンをタップしてください。]LANIO製品本体がなくても操作イメージを確認いただけます。アプリを開いて、左上のLINEEYEアイコンを3回タップ。「検索」ボタンを押す。ヘッダー部が赤くなればデモモードです。検索されたLANIO製品(実際にはつながっていません)を選んで操作感をお試しください。※デモモードから通常モードに切り替える際は、もう一度アイコンを3回タップして、検索ボタンを押してください。デモモード画面>■制御ソフトやアプリがない場合でも簡易的に動作確認が可能パソコンの付属制御ソフトが利用できなかったり上記のAndroidアプリが利用できない場合でも、PCやスマホ、タブレットからIPアドレスをブラウザ入力して簡単に動作確認を行うことができます。ソースコード付きのサンプルプログラムも用意されていますので、PCで動作する他のソフトウェアと連携した独自の制御システムなどを短時間に開発することができます。入出力関数ライブラリやサンプルプログラムはご自由に利用いただけますが、その使用方法などに関する無償サポートは行っておりませんので予めご了承ください。プログラム開発のサポートや特定用途向けアプリケーションの開発は有償で承りますので、お気軽に弊社営業部までお問い合せください。利用してよりお手軽にプログラムを作成いただけるようになりました。サンプルコードも収録されています。こちらからダウンロードいただけます。事前登録した特定のメールアドレスに対して入力信号の変化を知らせるeメールを送信できます。警報信号を入力すれば、異常発生時にeメールで通知するメールアラートシステムをPCレスで実現できます。※メールアラート機能は、ステーションモードでのみ動作します。■PCレスの入力延長機能ネットワーク経由で対向接続することで、パソコンを使用せず、入力ユニット側の信号状態を1対1で対向接続された出力ユニットの出力端子の状態として延長できます。自立的に入力信号の変化回数をカウントする機能が利用できます。