小型ながら8点の接点制御・監視に対応※。通常5点)が2台必要だったシステムにも、1台で対応できます。共通)CADデータ画像となります。設定ソフトLANIOsetを利用すれば、IPアドレスの設定やメールアラート設定、入力延長での対向TCP接続設定などを簡単に行うことができます。形式で「デバイスリスト」に一覧表示されます。「デバイスリスト」の中から設定対象機を選択して各種の設定が可能です。アドレスを設定できます。[メールアラート]ボタン:メールアラートの設定ウィンドウが開きます。接続設定ウィンドウが開きます。[その他の設定]ボタン:出力端子のワンショット機能や起動時状態を設定します。保存と書き込みができます。入出力の状態をケース表面のLEDで確認できますので、導入試運転の動作チェックが簡単に行えます。LA-4T4S-PのLED例また、制御対象機器との結線を外さずに本体ユニットを交換できる着脱式端子台を採用していますので、メンテナンス作業時間を大幅に短縮することができます。LA-4T4S-Pには2個付属します)複数箇所に同一型番のLANIOを設置するときにも設定ツールLANIOsetが役立ちます。[設定の一括保存]IPアドレスなどの設定情報(セットアップレコード)を保存先とファイル名を指定して一括保存できます。[設定の一括書き込み]IPアドレスを含むセットアップレコードファイルの内容を対象機種に書き込めます。同一設定を複数機にコピーする時やCD付属の出荷時セットアップレコードを使って初期状態に戻したい時に利用します。現場の電源状況に応じて、ピンヘッダ型コネクタまたはACアダプタ用ジャックのどちらからでもDC8~30Vを給電できます。隣接した2台のユニット間を電源分岐ケーブル(別売:LAH-2XH)で接続すれば、1個のACアダプタで2台のユニットに給電でき、ACアダプタの設置スペースとコストを削減できます。■FA対応の堅牢設計ノイズに強く堅牢な金属筐体や-20~55°Cの広い動作温度範囲により、過酷なFA現場環境でも安心して導入いただけます。併用される電源装置(ACアダプタやスイッチング電源など)も使用温度に合せて選定して下さい。別売りDIN取付プレート(SI-DIN70/SI-DIN30)を利用して35mmDINレールへの取り付けにも対応可能です。■10Base-T/100Base-TXのLANネットワークに対応LANインターフェース部にラントロニクス社デバイスを内蔵。10Base-T/100Base-TXを自動判定してLANに接続できます。TCP/IP、UDP/IPを利用してデジタル信号の監視、制御を行うことができます。■パソコンからの簡単制御TCP/IPのペイロード部分に取扱説明書に記載されている簡単な制御コマンドを送ることで入出力を制御できます。LAN上のユニットは、IPアドレスだけでなく、機種番号やロータリスイッチで設定したID番号で識別できますので、LAN上に同一モデルを複数接続している場合でも確実に目的の1台を特定できます。標準添付の制御ソフト(LA-PC20)を利用すれば、入力状態の確認や出力信号のON/OFFなどの基本動作をお手持ちのPCから簡単に行えます。OS環境によってメッセージが日本語または英語で自動切換表示されます。■スマホやタブレットから動作確認が可能スマートフォンやタブレットからWi-Fiを経由してLANIOの動作確認ができます。PlayでLAAD10-Ver2やLAPulseModeADを検索して入手してください。]IPアドレスを入力できます。ポート番号を入力できます。(ポート番号は出荷時設定10003)IPアドレス、ポート番号入力後タップすると接続します。(MacアドレスはLAN接続部下部のラベルに表示してあります。デバイス選択画面>タップすると、DO1に設定された機器の名前を入力し設定できます。タップするごとに出力のON/OFFを切り替えます。チェックすると指定時間周期で出力のON/OFFを切り替えます。指定時間周期を設定できます。タップしたときの入力状態を取り込んで表示します。接続を終了する場合にタップします。ホームボタンをタップしてください。]LANIO製品本体がなくても操作イメージを確認いただけます。アプリを開いて、左上のLINEEYEアイコンを3回タップ。「検索」ボタンを押す。ヘッダー部が赤くなればデモモードです。検索されたLANIO製品(実際にはつながっていません)を選んで操作感をお試しください。※デモモードから通常モードに切り替える際は、もう一度アイコンを3回タップして、検索ボタンを押してください。用意されているので、PCで動作する他のソフトウェアと連携した独自の制御システムなどを短時間に開発することができます。入出力関数ライブラリは自由にご利用いただけますが、その使用方法などに関する無償サポートは行っておりませんので予めご了承ください。プログラム開発のサポートや特定用途向けアプリケーションの開発は有償で承りますので、お気軽に弊社営業部までお問い合せください。利用してよりお手軽にプログラムを作成いただけるようになりました。サンプルコードも収録されています。こちらからダウンロードいただけます。LA-4T4S-P)事前登録した特定のメールアドレスに対して入力信号の変化を知らせるeメールを送信できます。警報信号を入力すれば、異常発生時にeメールで通知するメールアラートシステムをPCレスで実現できます。■対向接続によるPCレスの入力延長機能ネットワーク経由で対向接続することで、パソコンを使用せず、入力ユニット側の信号状態を対向接続された出力ユニットの出力端子の状態として延長できます。定期通知機能を有効にした時は、入力変化がない時でも定期的に入力状態と通知する制御パケットを送信します。1地点の入力を多地点に伝達することも、多地点の入力を1地点に伝達することもできます。使用イメージの詳細はこちらをご覧ください。LA-4T4S-P)LA-8P-PとLA-4T4S-Pは、各チャンネルごとに自立的に入力信号の変化回数をカウントする機能があります。全入力端子で個別にパルスをカウントできます。その他の端子は通常の入力端子として使用できます。最大4kHz(Duty40~60%)のパルスのカウントが可能です。計数結果は4294967295カウントまで保持されます。ユーザーソフトウェアからの条件指定やスタート制御、計数結果の読出しは弊社のLANIOライブラリ(ver1.10以降)でサポートされていますパルスカウント機能の簡易取扱説明書はこちら。LA-4T4S-P)指定周期で出力端子を自律的にON/OFFすることができます。テストなどを行うことができます。する出力端子と、切替周期を100-255000msecの範囲で設定可能。ワンショット出力機能のいずれかを設定することができます。通常の動作モードです。起動時の状態はOFF、制御コマンドでONされると次の制御コマンドを受け取るまでその状態を維持します。本機が電源投入またはリセットされた際に、速やかにON状態になります。状態となり、設定された時間経過後自動的にOFF状態に戻ります。コマンドの到着時間差に関わらず一定時間出力がONされるため、ネットワーク遅延の影響を受けにくい制御が可能です。ワンショット時間は0.1~25.5秒(1~255×100msec)の範囲で指定可能です。指定した時間以上コマンドの受信が無い場合に自動的に本体をリセットするように設定できます。リセット後は、電源投入した直後と同じ状態になります。接続中であれば、リンクが切断されます。各出力端子の出力状態は、設定された起動時出力状態になります。ネットワーク障害等で制御不能になった場合のフェールセーフなどに応用が可能です。