パルス検出CT方式で時限信号(T1、T2)を取り込む場合の接続方法を教えてください。次の2通りの接続方法があります。接続可能距離は100mまでとなります。接続可能距離は2000mまでとなります。時限信号取り込み用のパルス検出器は次の設定で使用してください。・入力パルス形態の設定:50000pulse/kWh・出力パルスの設定:50000pulse/kWh(設定スイッチ:01/0009)・出力パルス幅の設定:OFF(100~150ms)※電力量パルス取り込み用のパルス検出器は、組み合わせて使用する複合計器、受量器に合わせて設定してください。三菱省エネデータ収集サーバ(デマンド監視機能付品)シリーズEcoServerIII疑問・問題は解決されましたか?解決されない場合はこちらよりご質問ください。