UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。iQ-Rシリーズの入出力混合ユニット(RH42C4NT2P)の入出力番号について入力と出力で同一の入出力番号を使用します。(QH42Pと同じ)入出力番号を連番で使用するタイプ(QX41Y41Pなど)からの置き換えの際は入出力番号を変更して下さい。iQ-Rシリーズのリレー出力ユニット(RY10R2)のリレー寿命について機械的寿命は2000万回以上ですが、リレー寿命(接点開閉寿命)はユニットの使用環境により変化します。RY10R2は、各出力点のON回数を積算カウントする機能があります。これを元にリレー寿命に基づいた予防保全を行って下さい。ユニットの使用環境により、リレー寿命が変化します。iQ-Rシリーズの端子台タイプの入出力ユニット、アナログユニットには、Qシリーズの18点ネジ端子台が取り付け可能です。40ピンコネクタのユニットも、配線コネクタをそのまま流用することができます。37ピンDサブコネクタのユニット(QX81、QY81P)は、コネクタと配線の変更が必要です。iQ-Rシリーズの40ピンコネクタタイプユニットの付属品について付属していないため、下記のコネクタのいずれかを別途手配下さい。