UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。計測ユニットの増設について(EcoMonitorPro)EcoMonitorProでは計測ユニットを増設することはできません。計測ユニットの組み換えもできません。EcoMonitorProはユニットを組み合わせた状態で、弊社内の組立調整および出荷試験を行っていますので、お客様にて一度でもユニットを取り外した場合は、動作保証範囲外となります。組み合わせる電流センサにより異なります。最大10m延長可能です。最大50m延長可能です。13:40通信モジュールの取換え伝送なし品には、通信モジュールを後付けできるという意味です。21:27エネルギー計測ユニット用ロギングユニットの停電補償について設定値は不揮発性メモリに記憶されるため消えることはありません。時計およびロギングデータ、システムログデータは停電補償用の電池が切れていない限りは消えません。電池の停電補償時間は累計1年間(日平均温度35°C以下)です。3年ごとの交換を推奨いたします。13:05オプションのSDメモリカード(EMU4-SD2GB)のロギング期間についてオプションのSDメモリカード(EMU4-SD2GB)のロギング期間は詳細データロギング周期により異なります。※最大要素で出力した場合のロギング期間です。10:35SDメモリカードにデータファイルを出力するタイミングEMU4-LMは以下のタイミングでデータファイルを出力します。17:58SDメモリカードの複数箇所での使用について異なるロギングIDを設定することにより、1枚のSDメモリカードを複数のロギングユニットに使用することができます。ロギングIDは1~255に設定することができます。ユニット用分割形電流センサ/貫通型電流センサの適合機種について」(資料番号:EMS-YJ-0004)を参照ください。09:58期間電力量について外部入力(接点入力)がONの間の電力量(消費)積算値のことです。電力量とは別の計測要素となります。次の機器で計測可能です。12:20ロギングデータから日月報を作成する方法(形名:EMU4-LM)ロギングユニットユーティリティ(無償ソフトウェア)を使用することで、エネルギー計測ユニット用ロギングユニットにて収集したロギングデータから日報、週報、月報の作成が可能です。※ご使用にはExcel®をインストールしている必要があります。