:98VA(100V),96VA(200V),98VA(242V)※LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。※LEDライトバルブは直流点灯です。専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。※LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既存器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。※シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。消費電力(100V)97.4W消費電力(200V)95.4W消費電力(242V)95.9W全光束12500lm固有エネルギー消費効率(100V)128.3lm/W固有エネルギー消費効率(200V)131.0lm/W固有エネルギー消費効率(242V)130.3lm/W相関色温度2700K平均演色評価数Ra70LED光源寿命40000時間(光束維持率80%)質量760g※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。※上記特性は周囲温度が25°C時の値です(JISに基づく社内規格による)。注)消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。