業界ニュース配線用遮断器の動作原理と分類2023-07-27モールドケースの動作原理と分類サーキットブレーカーs低圧側の主接点サーキットブレーカー手動または電動で閉じられます。主接点が閉じた後、フリートリップ機構が主接点を閉位置にロックします。過電流解除用のコイルとサーマル解除用の感熱素子は主回路と直列に接続され、不足電圧解除用のコイルは電源と並列に接続されています。回路が短絡または重大な過負荷になると、過電流リリースのアーマチュアが引き込まれてフリートリップ機構が動作し、主接点が主回路を切断します。回路が過負荷になると、サーマルトリッパーの発熱体がバイメタルシートを曲げ、フリートリップ機構を押して作動し、主接点が主回路を切断します。アーマチュアが解放され、フリートリップ機構が作動し、主接点が主回路を遮断します。シャントリリースボタンを押すと、シャントリリースのアーマチュアが吸引され、フリートリップ機構が作動し、主接点が主回路を切断します。低圧サーキットブレーカーは、さまざまな消火媒体に応じて分類されています。(エアスイッチ);消弧媒体として不活性ガスを使用するサーキットブレーカーは、不活性ガスサーキットブレーカーと呼ばれます。(不活性ガススイッチ);消弧媒体として油を使用する遮断器を油遮断器(オイルスイッチ)といいます。