レスコハウスで建てた鉄筋コンクリートの狭小住宅│おうちでポップ※アフィリエイト広告を利用しています。生活ツイートまだまだ、暑い日が続きますが、夏もまもなく終わり。鉄筋コンクリート造(RC造)の新居で、全館空調(Z空調・読み:ぜっくうちょう)で、最近になって、やっと快適に過ごせるようになりました。涼しい部屋のZ空調吹出口を閉めた。設定温度を、説明書推奨の設定温度よりも低くした。この2つの方法で、快適に過ごせるようになりました。Z空調があまり快適に感じない方は、是非、お試し下さい。我が家は、最初、Z空調の使い方がイマイチわかってなかったようです。通常、Z空調を備え付ける場合には、各階に1台づつ取り付けることになっています。我が家の場合は、狭小住宅のRC造なので、2階建てでも1台で十分だろうということで1台だけ設置。1階と2階で、温度差があります。Z空調は2台必要だったのではないか...と、後悔してました。試して、快適に過ごせるようになるまで、苦戦しました。温度設定Z空調の説明書を見ると、夏は冷房運転で24~26度に設定することが推奨されていました。推奨どおりに運転していたら、なにせ暑い。24度に設定して運転していたのですが、室温は1階は26度、2階は29度までしか下がりません。不思議なことに、夜も、この室温が維持されています。...熱中症対策として推奨されている室温は28度以下ですよね。29度の2階は寝室、ヤバイ。快適に過ごせるように、いろいろと試しました。冷房の風量を「自動」で運転していたのを「強」に変えて運転しました。風量が変わっても、消費電力はそれほど変わらないらしいです。...しかし、体感もそれほど変わらず。エアコンを効率良く使うには、扇風機も使ったほうが効率的と聞いたことがあったので、ついでに、サーキュレーターを1階の階段下に置きました。階段下にサーキュレーターすると、少し、快適に感じました。体感で少々快適に感じるというだけで、室温は変わらず。1階は26度、2階は29度のままでした。そもそも、建物が全館空調機能を持っているハズなのに、サーキュレーターを使うってどうなんでしょ?自分でやっておいてナニですが...(-。電気代が高くなるのではないかと不安だったのですが、冷房運転のまま、設定温度を23度に変えてみました。1度の差とはいえ、説明書の推奨設定温度からハズレることになります。すると、すこし、室温が下がりました。1階の室温は26度のままでしたが、2階は28度まで下がりました。できていることになります。私の体感としては、暑くジメジメした感じ。電気代も不安で不快です。自動運転Z空調には自動運転モードもあります。説明書では「基本的には使用しません」と紹介されている運転モードです。使用しない運転モードの使い方が説明書に書いてあるのは如何なものか...と思いつつも、使ってみました。室温を設定するのではなく、マイナス1~5度の表示で、お好みで設定します。マイナス3度の設定で、やっとおうちが快適になりました。1階の室温は24度、2階は27度まで下がりました。サーキュレーターを使えば、2階の室温は26度まで下がることも。推奨されていない運転モードで24時間稼働させるのは、抵抗感がありました。次に試したのは、除湿運転を試しました。除湿運転は、これも、推奨されている運転モードではありません。自動運転とはちがい、運転モードが自動的に切り替わることがない分、安上がりになるような気がしたので、試しました。室温設定は、自動運転モードと同様、マイナス1~5度の表示で、お好みで設定します。マイナス2度で、かなり快適に感じました。このときの室温は、1階は26度、2階は28度でした。推奨されていない運転モードなので、なんとなく不安です。解決策ハウスメーカーに相談の電話いろいろと試して遅くなりましたが、結局、ヒノキヤグループ「住まいのコンシェルジュデスク」に相談の電話をしました。困ったときはコレが一番手っ取り早いです...(^_^;。Z空調を取扱説明書が推奨する運転方法で使用しても、1階は26度、2階は29度までしか下がらないことを伝えました。折返し、担当から電話すると言われ、一度電話を切ると、その日のうちに、ヒノキヤではなくて、レスコハウスから電話がありました。アフターサービスは、全てヒノキヤに移ってしまうと思っていたのですが、ちゃんとレスコハウスが応対してくれたので、安心しました。本題のZ空調について尋ねると、説明書の推奨温度よりも低い温度に設定して利用している人もいますとの事。設定温度を24度より下げても問題はないようです。推奨設定温度よりも低く設定そこで、我が家では、Z空調の説明書が推奨している冷房運転で、でも設定温度は、説明書よりも2度低い22度で運転することしました。すると1階の室温は24度、2階の室温は26度まで下がりました。階段下のサーキュレーターは使用しています。...全館空調の機能を持っているはずの家で、家電屋さんで買ったサーキュレーターを使うのが、納得できません。一度、Z空調の説明書を読み直しました。すると、風が多いところの吹出口を閉めると、その分、他の吹出口から風が出てくる...ような事が書いてありました。他の部屋の風量を増やす...各部屋ごとに風量調整ルーバーを置くにすると部屋に流れる風量が減少し、その分他の部屋に風量を増やすことができます。部屋の向きや暑がり、寒がりなどの個人差でバランス調整できます。(抜粋元:Z空調の取扱説明書)そこで、2階に多くの風を送るために、1階にある吹出口を半分だけ閉めました。LDKは3つの吹出口を1つだけ閉めました。すると、設定温度が22度で、1階の室温は23度、2階の室温は25度に下がりました。邪魔に感じていたサーキュレーターを使うのをやめました。全館空調の家になれました。いまでは、昼間は設定温度を23度で、風力は強風に。就寝時の設定温度は24度で、風力は自動で過ごしています。↑point!こうすることで、室温は1階は24度、2階は26度程度で快適に過ごせることができるようになりました。(細かく言えば、食洗機を使うと1階(LDK)の室温は27度まであがります。2階は26度のままです。)Z空調の快適な使い方がわかると、きつい残暑が名残惜しい...。木造住宅をRC住宅に建て替えて。木造住宅をRC住宅に建て替えて。AMいつも参考にさせていただいてます。24度~25度にしてます。momonさんコメントを頂き、有難うございます。8月の電気代は9月下旬に届きますので、その時には、記事で掲載しますね。我が家では、7月下旬から「推奨外」の使い方をしていることになります。24時間自動運転したり、除湿運転をしたり、サーキュレータを併用したり、いろいろと試しています。Z空調の設定温度を22度に下げたのは8月10日です。8月15日辺りから、下記の通り23度~24度で設定しています。・就寝時の設定温度は、24度で風力は自動。・起きている間は、23度で強風にしています。・サーキュレーターは不使用です。効果を感じたのは、涼しい部屋のZ空調の「吹出口を閉めた。足冷えすら感じるスペースだったので、抵抗なく閉めました。「閉める」といっても、取扱説明書を見て頂ければわかりますが、吹出口が完封することはなく、少量の冷房風は入ってきます。全館空調が止まることにはならないです。Z空調は、風向きの設定がリモコンでできないので面倒ですけど、まだ、お試し頂いていないようでしたら、試す価値はあると思いますよ。Δメールアドレスとウェブサイトの項目は、空欄でもOKです。コメントが表示されるまで、少々、お時間を頂く場合がございます。ブログサークルブログにフォーカスしたコミュニティーサービス(SNS)。楽天市場アーカイブ2020年3月2020年1月2019年12月2019年10月2019年9月2019年8月2019年6月2019年5月2019年4月2019年3月2019年2月2019年1月2018年12月2018年11月2018年10月2018年9月2018年8月2018年7月2018年6月2018年5月2018年4月2018年3月PV数ランキング(1週間)Z空調で苦戦した設定温度と使い方まだまだ、暑い日が続きますが、夏もまもなく終わり。鉄筋コンクリート造(RC造)の新居で、全館空調(Z空調・読み:ぜっくうちょう)で、最近になって、や...建築過程(内装)おうちを建てている時の内装工事の様子を、スライドショーでアルバムにしました。私が一番衝撃をうけたのは、バスルームが届いた時です。何もない2階に...Z空調のフィルターをDIYでパワフルに。久しぶりに、日曜大工をしました。大工というよりは、工作かな。家の中にいるのに、鼻がムズムズします。毎年、この時期は花粉症に悩まされます。新...おうちでポップ。2018レスコハウスで建てた鉄筋コンクリートの狭小住宅│おうちでポップ。