UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順B/NET伝送の配線について分岐配線可能です。ループ配線は行わないでください。配線や使用電線の詳細は三菱B/NET設計工事マニュアル(伝送編)(資料番号:IB63308)を参照ください。FAトップのダウンロードページからダウンロードできます。(1P以上)のものをご使用ください。11:10B/NETアドレス拡張ユニットについてB/NET伝送用のユニットで、端末の接続台数が1系統63台を超える場合やB/NET伝送の伝送距離の延長が必要な場合に使用します。アドレス拡張ユニットを使用できないコントローラもありますので、各コントローラの取扱説明書を必ず確認してください。10:57B/NET伝送専用電源についてアドレス拡張ユニットは、サブB/NET伝送ライン側のB/NET伝送専用電源機能を内蔵していますので、サブB/NET伝送ライン側にはB/NET伝送専用電源は必要ありません。11:10アドレス拡張ユニットB-EXP3AとB-6PEXPAの選定についてB/NET伝送ライン上に以下のB/NET機器を1台でも接続する場合はB-6PEXPAをご使用ください。1台も接続しない場合はB-EXP3Aをご使用ください。19:04B/NET伝送の伝送距離についてB/NET伝送の伝送距離については以下の条件があります。10:57パルス検出CT方式で時限信号を取り込む方法(EcoServerIII(デマンド監視機能付品))次の2通りの接続方法があります。接続可能距離は100mまでとなります。14:12パルス検出CTの互換性について互換性はありません。それぞれ組合せ専用のパルス検出CTとなっていますので組合せを間違えた場合、正しく動作しません。09:13バッテリ推奨交換周期(EcoServerIII)EcoServerIII(MES3-255B、MES3-255C、MES3-255B-DM、MES3-255C-DM)のバッテリ(Q6BAT)の推奨交換周期は3年です。バッテリ使用時の寿命は通電時間率によって以下のように変わります。ダウンロードダウンロードできるのはグラフとして表示している日であり、指定日を変更しただけでは、ダウンロードデータは変更されません。日条件を変更後に「表示」ボタンを押下し、グラフを更新してから「ダウンロード」ボタンを押下してください。