''インストーラーのセットアップ1.SYSTEMを押します。''3.必要に応じて、矢印を使用して設定を変更します。終了して設定を保存します。利用可能なオプションとデフォルト設定は異なりますサーモスタット。表1.インストーラーのセットアップ。''表1.インストーラーのセットアップ(続き)。中にAにエネルギーを与えますクールの呼びかけ。期間、およびAの電源を切ります空いている間。従来の熱を伴うシステムステージとファン選択された機能。ヒートポンプが選択、ファンデフォルトは電気です。次の場合にのみ表示されますシステムにはファンがあり、スケジュールプログラム可能。Bオンヒート)でのみ表示ヒートポンプシステム選択された。時間(CPH)第一段階のためにコンプレッサー1-6のみ表示クールなシステムステージ。選択この段階が変わりますのデフォルトCPH第二段階はかっこいい。''表1.インストーラーのセットアップ(続き)。2番目のステージコンプレッサー0240最初のCPHステージ従来の熱1-12次の場合にのみ表示されますシステムは従来型ヒートステージ。この中の選択ステージの変更のデフォルトCPH第二段階の熱。1C熱ポンプが選択されました。/の場合にのみ表示されます2Cヒートポンプは選択された。0のCPH補助ヒートマルチの場合にのみ表示されますステージヒートポンプは選択(熱より多くのポンプ涼しいよりも暑いステージ)。0280連続的なバックライト00-いいえ1-はい常に表示されます。通常のバックライト操作が発生します。次の場合にのみ表示されますシステムには両方があります熱くて冷やすステージ。''表1.インストーラーのセットアップ(続き)。2007)-有効(ヨーロッパ)30340リモート温度センサー00-なし平均化するとオンを含まない-ボードセンサー。よって達成シリーズ/パラレル1-屋外での展示2-制御のための屋外3-リモート10K屋内-リモート20K屋内4組み合わせ。選択は屋外です制御のため。選択は屋外です制御のため。強制する必要がありますデッドバンドこれとの間ヒートポンプコンプレッサーロックアウト。''表1.インストーラーのセットアップ(続き)。すべての日に適用されますその週の。2で選択した「キャンセル期間」オプションはしませんに表示されますディスプレイ。0580最小コンプレッサーオフタイム50-オフ次の場合にのみ表示されますシステムはクールですステージ。2〜2分3〜3分4〜4分-5分50600610ヒート905040〜90°F(4〜32°C)次の場合にのみ表示されますシステムに熱がありますステージ。ifシステムはクールですステージ。次の場合にのみ表示されますシステムはクールですステージ。''表1.インストーラーのセットアップ(続き)。免責事項0670キーパッドロックアウト0ロック解除:すべて機能アクセス可能な部分1:すべてをロックしかし、休日、オーバーライド、およびアップ/ダウン。1-部分的なロックアウト12-部分的なロックアウト2-完全にロックされています3部分2:すべてをロックしかし、休日とオーバーライド。フル:全体インターフェイスがロックされています/機能していません。次の場合にのみ表示されますシステムに熱がありますステージ。積分ゲインのみ影響を受ける。前に信号を停止しますに達するセットポイント。(使用のため特大で装置。/時間(-18--7°C)次の場合にのみ表示されますシステムに熱がありますステージ。''表1.インストーラーのセットアップ(続き)。次の場合にのみ表示されますシステムはクールですステージ。積分ゲインのみ影響を受ける。前に信号を停止しますに達するセットポイント。(使用のため特大で装置。/時間(-18--7°C)次の場合にのみ表示されますシステムはクールですステージ。屋内センサー(およびリモート屋内センサー)。0710リストア工場デフォルト00-いいえ1-はいすべてのISUをリセットしますにパラメータデフォルト値とスケジュールをリセットしますデフォルトに。保持しますカレンダーのみ設定と時間。''インストーラーシステムテストインストーラーテストは、インストーラーセットアップメニューの一部です。繰り返し「テスト」が表示されるまで。DONEM240832.矢印を使用して、テストとシステムのステータスを次のように変更します必要。''システムテストシステムの暖房冷却、ファン、および緊急事態をテストします熱。利用可能なテストは、サーモスタットとシステムによって異なりますタイプ。表2.インストーラーのシステムテスト。機器の損傷の危険性コンプレッサー保護は、テスト。機器の損傷を防ぐために、コンプレッサーを素早く循環させます。