消火ポンプユニットが路上に...。先日、弊社にてスプリンクラー設備の消火ポンプの交換工事を行いましたので、その模様を記事にさせて頂きます。本件は、消火ポンプ室が地下にあったり、元から色々おかしな点があったりと、幾つか難易度が高い箇所がありましたから見どころ満載です。いうフレーズがあります通り、工事と関係のない不具合?まで措置を施しました。oO(続きに記しますが...、、とある害虫がワンサカと湧いていたのです...。oO(総重量600kg越えの重たいモンを...、、どやって地下から運び出しますねん...。床面に貼られた“消火ポンプ室”の標識...。蓋を開けたら消火ポンプと人が...。笑さてこの消火ポンプどうしたものか。消火水槽の水せんぶ抜く今回、消火水槽が消火ポンプと同じレベル(高さ)にあり、かつ水槽とポンプを繋ぐ配管の間に仕切弁が設けられておらず、このまま消火ポンプを撤去すると消火水槽の水がジャーと消火ポンプ室内に流れ込んでしまうため、ぜんぶ抜く必要があったわけです。oO(火を消す為に溜めておく水って...、、普段使わないからメッチャ汚いものが多いんですよね...。)濁り切った消火ポンプの水。消火ポンプの側面に可とう管継手で接続されている。ポンプ4台で消火水槽内の水を全て排水...。呪われたような見た目のフート弁吸込み口...。oO(作業中に写真の赤矢印の呼水槽給水管の塩ビ管エルボが...、、突然スポッと抜けて社長が水浸しに...。赤い矢印の45°HI管エルボが脱落して水噴射...!呼水槽用仕切弁の1次側であった為にポンプ室内で止めれず...。触れるハイブリッドな存在です...。消火ポンプには制御盤がくっついています。制御盤の中には動力200Vの電源が...。屋上キュービクル内のブレーカーもOFFに...。消火ポンプの解体ここで弊社の社長が自ら工事をしているという貴重な画像が露出します。oO(しかも...、、藤真より背がデカい...。笑)真夏の地下ピットにて解体作業中...。配管内の水が抜ききれない箇所も...。oO(ここ外れるんだ...。oO(同じように吊って重いものを運搬した記事に...、、水道直結SPポンプユニットの搬入がありましたね...。水道直結SP増圧ポンプユニットの搬入チェーンブロックを吊下げる基礎を鉄管で...。重たい圧力タンクも楽々持ち上げ...。oO(新しい消火ポンプユニットの総重量は...、、385kgと随分軽量化されています...。可とう管継手の上に乗ったフランジパッキン赤色の消火ポンプ基礎だけが残った状態...。ここに、新しい消火ポンプユニットを据え付けます。既存のフレームは地面にアンカーで打ち付けてありますので、こちらは外さずにこれにパイラックで固定する方式を取りました。🔩ただ、固定するのにもぶ厚い鉄板の加工を要したようで、サンダーの刃を3枚ほど使い、大変往生したと弊社の社長が仰っていました。oO(車輪ハンパないって!340kgの消火ポンプユニットでも楽々動くもん!そんなん出来ひんやん普通...。)こんなところに消火ポンプが...。台車を3つの上に消火ポンプユニットがうまいこと...。