笑)次はこれを閉めれば水槽の水抜かずに工事可能...。チェーンブロックで吊下げ設置した新しい消火ポンプユニット。oO(毎度のことですが...、、配管工事中には誰も写真を撮る人がいないので手元に届かないという...。配管を所定の箇所に繋いでいきます...。このバルブが最初からついていれば...。oO(配管工事と制御盤の電気系統の接続が完了したら...、、試験をしていきます...。消火ポンプ起動で各値を確認..。各階の末端試験弁より排水...。警報盤確認中に...!“消火ポンプ故障”等の諸警報が出る警報盤...。oO(はい...、、消火水槽満水..満水です...。)...などと事務所内の警報盤前にイヤイヤ立たされ、赤いランプのついた箇所を無線で報告していたところ、目の前に見たことある大柄の男性が。されているとのことでした。した口調で『奇遇だね!仕事に不満とかあったらおいでよ!』と仰っていました。お値段以上!の秘密...参考:YouTubeこんな映像いらねえヨ...、とツッコミたくなる動画をYouTubeにアップロードし、ここに貼らせて頂きました。いう地下水が湧いてくるため、それを集めて湧水ポンプで外に出してやる構造になっています。当該現場は埋立地であったらしく、湧水の量が多いようで溢れ出るほど溜っていました。🏯💦そして最悪なのが、湧水だけでなくハエの幼虫であるウジ虫も大量に湧いていました。換気用の150Aの配管に防虫網がついていたのですが、それにビッシリとハエがへばりついており、塞がっていました。揃った3K現場ですね...。換気用の150A塩ビ管の横顔...。正面から見ると...ビッシリと朽ちたハエが...。言われる所以である弊社のサービスで御座います。いう製品が配達されてきたのを見つけたときは...、、一体何に使うのかと思いました...。笑)実際に現場で散布された様子は見ていないのですが、その前に弊社の事務所の各排水溝に注がれたのですが、以前から弊社事務所に蔓延っていたコバエが激減しましたので効果は絶大かと。💯✨また、防臭も謳っている通り清潔感漂う空間になりましたから、これは自宅でも使いたいなと。まとめ消火ポンプ室が地下にあったり、元から色々おかしな点があったりと、難易度が高いスプリンクラー設備の消火ポンプの交換工事を弊社にて行った。地下の湧水を溜めておくピットにウジ虫が湧いており、工事の際にエスゾールを用いてしっかり殺してあげた。