2ゆう建築設計では、知的障害者の特性に合わせてさまざまなディテールを考えています。既製品があれば様々なメーカーの商品を比較し、知的障害者の特性に合わせて使えるディテールか使えないディテールかを考えます。使えるディテールの既製品がなかれば一から仕組みを考え、実験を重ねながら知的障害者の特性に合わせたディテールを作ります。ここでは、ゆう建築設計で考えた様々なディテールをシリーズでご紹介します。第2回は、衛生面への工夫です。失便や便遊びをする利用者がおられる場合に設置する。失便処理装置はホッパー型と和便器型の2種類がある。流水実験を重ね1号機と2号機を制作しました。お味噌を便に見立てて、実験を重ねました。2号機は1号機を進化させより便がスムーズに流れるように形状をおわん型にしました。現在は金隠し無しのオーダー品がTOTOやINAXで廃番となっているため、既製品の和便器の金隠し部分をカットして使用する。金隠しが無い以外は和便器と同じなので、和便器と同様に水はフラッシュバルブで後ろから前に流れトラップの付いた汚水管に流れていきます。居室内で失便が処理できるように失便処理装置を設置。失便に水をかけた時に他の場所に広がらないようにするため床には1/100程度の勾配を設ける。壁掛けエアコンは高い位置であっても壁にあたって跳ね返った水がかかるために天井埋め込み型を採用する。床の汚れ方は利用者の特性により大きく変わります。汚れる可能性が高いほど衛生対策は必要となる。目地が少ないため汚れにくい。易いようになっている。あゆみが丘では、掃除のしやすさに加え普通のソフト巾木では剥がされるので巻上巾木にしています。現在、基本的に医療施設も福祉施設も水を流さない乾式清掃が多い。知的障害施設では尿の飛び散りや失便が多いため、湿式清掃で水を流すことを考える場合がある。菌の増殖や臭いの原因になる。水分を絞ったモップなどで拭取り、乾燥させる。水切りのし易さと防滑性のバランスが重要トイレの床勾配がゆるいと掃除に手間がかかる。すべての水を水切りしなければならないため手間がかかる。既存の床に樹脂系モルタルを上塗りして勾配をきつくし、勾配によりある程度水が自然に排水するようにする。排水口を増設して水切りし易いようにする。1床を這って移動する利用者がいる場合、接触温熱感が良い製品を選ぶ。2機械浴槽がストレッチャーを利用する場合、キャスター走行性や耐動荷重性が良い製品を選ぶ。利用者の特性に合わせて、既製品ではなく、ステンレスで洗面を作る場合がある。利用者に合わせて手が届きやすいように洗面の幅と高さを設計している。むとべ翠光園では、多くの手洗いを割れやすい陶器ではなく割れないステンレス製洗面を採用。