※当サイトは、アフィリエイトプログラム(Amazonアソシエイトなど)を通じ、商品またはサービスの紹介・適格販売により収入を得ています。2023.04.24全熱交換型換気システムの効果を高める方法で少し紹介しましたが、浴室に換気扇は要らないという意見について、実体験とデータを踏まえて詳しく紹介したいと思います。この意見は新潟県にある設計事務所・オーブルデザインの浅間氏が何年も前から提唱・実践していることなのですが、最近になってその素晴らしさに気が付きました。これは、これから住宅を建てる方だけでなく、すでに住んでいる方にも広く応用できる内容です。なかでも、三井ホームのスマートブリーズ・プラスや一条工務店のロスガードのような全熱交換型の第一種換気を採用する場合には特に、大きな効果が見込めます。その理論的な背景と具体的な方法について説明していきたいと思います。)を除き、ほとんどの住宅では浴室に排気専用の換気扇が付きます。入浴時に気流があると寒いので気持ちの良いものではありませんが、浴室にカビが生えないよう、浴室を乾かすために必要だと思われてきたからです。実際問題として、排気専用の換気扇だけでは浴室がなかなか乾きません。これは、新居に移ってまずガッカリしたことの一つです。時間ほど回す必要があります。こんなに時間がかかってはカビや雑菌が増殖してしまうし、全熱交換型換気システムの場合、この換気扇を通る分の空気がすべて熱交換の対象外となってしまいます。この熱損失は馬鹿にできません(詳細)。浴室の水分は室内に散らすそこで有効なのが、換気扇を止め(弱め)、室内の空気を浴室に向けてファンで送る方法です。CF(循環ファン:エアパス用ファンなど)を設置する方法もあります。すると、浴室内に気流が起こり、浴室内の水分がすべて室内側に拡散します。軽く水切りしています)。強運転がうるさく感じる場合、弱運転にしても通常の換気扇よりは早く乾きそうです。これは衛生的ですし、冬には居室内の乾燥を緩和する効果もあります。換気量を減らすことで熱収支を向上させることも期待できます。いえ、夏は室内の湿気が余計に増えてしまうのではないか、と心配になるかもしれません。実は、この方法は夏こそ特に有効なのです(おそらく年中有効ですが)。場合)室内に取り込むことになります。夏場はこの外気に大量の水分が含まれているので、換気扇を回すより、換気扇を止めて室内で乾かしたほうが室内全体の水分量は少なくなる、というわけです。信じられないかもしれないので、わが家の場合で水分量を計算し、比較してみましょう。空気を入れていることになります。水が含まれていることになります。すごい量ですが、大事なのは室内の空気に含まれる水分との差です。室内外の絶対湿度に差が出るのは、主に空調時です。濡れた浴室全面の水分より多いことは明らかでしょう。空調の効いた住宅で換気扇を完全に止めるということは、この差分の量の除湿効果があるということになるのです。L/日ほどの除湿効果が期待できます。これだけの湿気を除湿器やエアコンで除去するとなると、結構な電力を消費してしまいます。この方法は、夏においても冬においても、エネルギー収支上だけでなく、湿度管理上のメリットもあることになります。必要なものは、サーキュレーターだけです。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピングこれを、浴室に向かって空気が流れるように設置するだけです。夜使うにはタイマー機能があると便利ですが、次の器具を使えばタイマー機能を付加することができます。カエレバ楽天市場で見るAmazonで見るYahooショッピングで見るとても画期的な方法で、効果は絶大だと思うのですが、注意点もあります。システムの場合この換気方式では浴室の換気扇を完全に止めることができるため、最も高い効果を発揮できます。使用には注意が必要です。これは熱交換素子を痛める可能性があるため、浴室で漂白剤を使用するときは、窓や換気扇で換気したほうがよいかもしれません。浴室の換気扇が要らないというのは日本の住宅の常識から外れるため、建築業者の理解を得るのは困難が予想されます。循環ファンを設置する場合は反対向きに設置される恐れもあります。一般的な換気扇を設置しておいて簡単に止められるようにしておき、住んでからサーキュレーターで対応するのもお勧めです。参考までに、三井ホームのわが家の場合、後から換気扇を止めることは困難でした。常時換気設備であるため、換気扇を止めるスイッチがありません(一時オフ機能のみ)。換気扇の説明書には専用のブレーカーを設けるよう指示があるのに、浴室共同のブレーカーとなっていて、浴室換気扇だけブレーカーを落とすことができません。何らかの対応を取りたいと思いますが、とりあえず「強」運転の使用頻度を落とすことから始めようと思っています。これから住宅を建てる方で、換気扇を設置する場合は、オン/オフのスイッチを設置することをお勧めします。追記:三井ホームの浴室換気扇(わが家では東芝ぴたパネII)は一時停止しかできないと思っていましたが、一時停止ボタンを3秒以上長押しすることにより停止できることが判明しました。システムの場合この換気方式では浴室も熱交換できる換気計画に組み込まれているため、メリットは浴室が早く乾くことだけになります。室内の湿度を一時的に微妙に上げてしまう可能性がありますが、増えた分の水分は常時換気で排出されるため、大きな悪影響はないでしょう。浴室を早く乾かす目的では、除湿器を使用するより安上りで静かだと思います(併用もありです)。第三種換気で、もともと浴室から排気を行う換気計画が組まれている場合には、常時換気を止めるわけにはいきません。換気扇の風量を最低限にするだけです。風量を強くしなくてよい分だけ、換気で流入する水分を減らす効果が期待できます。空調を使用せず、室内の湿度を下げていない場合は、換気で流入する水分量と室内の水分量に差がないため、早く乾く以外のメリットはありません。室内の湿度が高い場合、なかなか乾かない可能性もあります(改善効果はあるはず)。顕熱型と同じで、室内の湿度を一時的に微妙に上げてしまう可能性がありますが、増えた分の水分は常時換気で排出されるため、換気が機能していれば大きな悪影響はないでしょう。浴室を早く乾かす目的では、除湿器を使用するより安上りで静かになるかもしれません。最後に換気扇を止めるのは常識外れの方法なので本当に大丈夫なのかと心配になりますが、考えれば考えるほど、わが家では換気扇が不要に思えます。問題があるようでしたらご指摘いただけると幸いです。私としては、サーキュレーター、とても気に入りました。追加で購入するかもしれません。今回は比較的乾燥した夏の日に試用してみましたが、湿気の多い日や冬にも使用してみて、新たにわかったことがあれば追記したいと思っています。追記:入浴後すぐにサーキュレーターを回すと一気に暖かい湿気が広がって夏は不快なので、湯気が消えるくらいまでは換気扇を回したほうがいい感じです。本場の「緑の家」でも、入浴後1時間は排気用の換気扇で湿気を排出することを推奨しているそうです(詳細)。追記:浴室換気扇の説明書を読むと、浴室常時換気システムの目的は居室の空気を取り込むことで居室との温度差を少なくして入浴時の寒さ・暑さをやわらげることと、カビ軽減とのことです。冬の寒さをやわらげるには止めたほうがよく、カビ軽減は乾燥させればよいので換気扇なしで問題ありません。完全に止めて夏に風呂に入ってみると、立った時に少し暑苦しさを感じました。湯温にもよるでしょうが、夏は換気扇を回していたほうが快適でしょう。いうわけで、第一種換気システムでの浴室では、浴室/居室間に循環ファンまたはサーキュレータを使用し、浴室/外気間には常時換気ではなくオン/オフ式の換気扇を設置し、夏場や入浴後に一時的に使用するのがお勧めです。日本の夏は外気の湿度が高すぎます。顕熱で湿度を下げるのはかなり難しいです。室温を下げると解決しそうですが、うちは28度設定が快適なので、湿度60%をなかなか下回りません。この記事で解決策を思いつきましたが、リスクもあるので検討とDENSOさんに確認してから試してみます。PMいつもお世話になっております!わが家は真夏でも除湿運転を多用しておりますが、夜間温度を下げずに湿度60%以下にするのは特に難しいです。大阪は特に湿度が高いので大変なのかもしれませんね。顕熱型での解決策は私には思いつかないので興味があります。何か結果が出ましたらリンクさせていただきたいと思います。興味深いシステムですね!浴室/居室間のサーキュレーターで、居室に湿気が溜まってカビるなんて事はないのでしょうか?熱ロスがなくなれば更に省エネですね。AMコメントありがとうございます。浴室の水滴の総量は多くなく、一度切りであり、居室の気積は大きいので、居室への影響は微々たるものと思います。少なくともわが家では、居室のカビはほとんど問題になっていません。窓などで結露が起きている住宅では、加湿するのと同様に結露量が少し増えるかもしれませんね。PM探していた内容です!妻は納得(諦め?)してくれたので、あとは工務店さんに相談してみます!!UA値は0.46以下(数字は0.33ですが屋根にかなりの厚み入れていて偏りあるため。AMコメントありがとうございます。追記にも書いたように、外気/浴室間の換気扇はときどき使用するため、設置だけはしておいたほうがよいかもしれません。この浴室乾燥法は私の妻も最初はやや疑っていましたが、乾きが早くなって床にヌメリが発生しなくなったことで納得しました。サーキュレーターのホコリ掃除の手間が増えるので、そこは私の仕事になっています。AMさとるパパさん返信ありがとうございます。『さらに追記』の情報もありがとうございます。AMさとるパパさん度々申し訳ございません。さとるパパさんのバスルームの仕様について質問です。AMわが家のバスルームの仕様については別記事で書いていたのでこちらをご覧ください。バスルーム周辺で特別な断熱仕様はなく、140mmのロックウールの壁があるところにユニットバス(Lixilキレイユ)を入れただけです。ユニットバスの断熱についてはこちらの記事に書いております。他に不明な点がございましたらご遠慮なく。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。※当サイトのご利用に関する利用者情報の外部送信については、プライバシーポリシーをご覧ください。defined.")}))})()タイトルとURLをコピーしました。