工房*瑞穂市で長年お世話になっています。水まわりリフォーム・水漏れ〜蛇口パッキンの取替・キッチン・お風呂の取替・ポンプ給湯器・住宅リフォーム全般・オール電化、小さな事から大きな事まで!!岐阜県瑞穂市で昭和39年に創業しました。水廻り(バス・トイレ・キッチンなど)のリフォーム専門でやっております。昨日O様のお宅にボイラー修理に伺いました。11年前に設置させていただいた灯油ボイラーです。ボイラーは故障してお湯が出なくなり、警告がメインリモコンに表示されます。(自動的に表示)O様のお宅の場合E-7という表示が出ました。これ私たち修理する者にとって非常に助かるのですが、ボイラーのマイコンが自己診断して故障箇所を教えてくれているんです。現場に到着し、まずは故障部品の絞込み診断です。前面パネルを開けて電子基板に向かいます。E-7は送風機異常ですが。故障要素は送風機本体と電子基板の異常のどちらか又は両方の故障です。基板から送風機へのコネクターの出力電圧を測定して15ボルトか10ボルト以下かで取替部品が判断できるのです。この情報はメーカーの技術者から入手しています。いうことで基板の不良が判明したので部品交換です。コネクターがいっぱいで間違えないように接続して完了。無事試運転OKでお湯が出るようになりました。