1快適&省エネ天井の高い空間も足もとまで快適(P28~P56形)高さ2.7mまで対応できる高天井モードを搭載。足もとまで心地よさがしっかり広がり、小規模店舗や事務所などの幅広い空間に対応できます。左右に吹分けにより、横長なスペースでも、すみずみまで空調が行きわたります。デザイン性インテリアに調和するすっきりとしたデザインより明るく清潔感のあるアイスホワイトを採用(P28~56形)。フラットボディを採用し、すっきりとしたデザインでインテリアに調和します。清潔性フラットパネル採用で清掃性が向上フラット前面パネルを採用。パネル前面をサッとひと拭きするだけで汚れが落ち、お手入れが容易です。したデザインで、意匠性も向上しました。写真はP63~P112形オプションドレンアップメカで設置自由度が拡大ドレンアップメカ下端より850mmのドレンアップが可能。壁掛形の設置壁面が屋外に面していない場合も排水が容易に行えるなど、設置の自由度が拡大します。角張ったデザインを採用し、空間に溶け込みます。省エネ性*店舗・事務所用パッケージエアコンP40・P45・P112形において。4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>接続時。2022年10月11日発売予定(当社調べ)。風路全体の形状を見直し。吸込部での風速均一化と、吹出部での通風面積拡大で送風損失を低減。新しい低圧損風路に合わせて、ターボファンの3次元翼の形状を見直し。効率のよいポイントで風を出すことができ、低入力と低騒音を実現。より建物性能※1を学習。未来の室温変化を先読みして、運転の強さを自動でコントロールします。外気温が上がってきたので「室温も上がりそうだ」と室温の上昇を先読み。冷房を強めて体感温度の上昇を防ぐからずっと快適。陽が落ちて外気温も下がってきたので「室温も下がりそうだ」と室温の低下を先読み。冷房を弱めて冷えすぎを防ぐから快適で省エネ。※2外気温が下がってきたので「室温も下がりそうだ」と室温の低下を先読み。暖房を強めて体感温度の低下を防ぐからずっと快適。日中に外気温が上がると「室内もあたたかくなりそうだ」と室温の上昇を先読み。暖房を弱めてあたためすぎを防ぐから快適で省エネ。※2(写真・イラストはすべてイメージです)また、ムーブアイmirA.I.非対応機種は、外気温、室温から簡易的に建物性能を学習し、先読み運転ができます。さを総合的に判断したもの)を指します。当社が独自に想定した夏期/冬期をモデルとして変動。より効果は異なります。快適性ぐんとワイドな定格能力域で、猛暑の夏も冷え込む冬も快適に。エアコンは外気温が高くなるほど冷房能力が低下し、外気温が低くなるほど暖房能力が低下して効きが悪くなる傾向に・・・。スリムZRなら、猛暑の夏も冷え込む冬もしっかりと能力を発揮します。※3乾球温度において。4方向天井カセット形<i-スクエアタイプ>接続時。※5乾球温度において高温になりがちな設置場所でも定格能力をキープ設置スペースが狭く、エアコンの排熱で熱がこもりがちな場所でも、ワイドな定格能力域で安定した冷房運転を実現します。三菱独自の霜取制御により、5時間の連続暖房運転を実現。快適がさらに長続きします。従来機PUZ-ZRMP・KA8/ZRP・KA13と新型機PUZ-ZRMP・KA12/KA2との比較。より、連続運転時間は異なります。1日のサイクルを考えた多彩な霜取制御でさらに快適に。(デフロストマネジメント)※6ムーブアイセンサーパネルとの接続が必要です。在室中の場合でも霜取りの条件を満たす場合は、霜取りに切り替わります。幅広いラインアップ4方向天井カセット形<コンパクトタイプ>と壁掛形に、小容量P28形を追加。小空間向けの小容量かつ長尺配管ニーズにお応えします。冷媒封入量を従来※8から増やすことなく、チャージレス配管長50mに対応。冷媒ボンベの持ち運びや追加冷媒チャージ作業の手間を減らし、作業時間の短縮に貢献します。P112~P280形室外ユニットにおいて。2022年10月11日発売予定(当社調べ)。吹出方向の必要スペースを削減することで、スペースの限られたより様々な設置空間に対応することが可能です。高外気温時には冷房能力が低下する場合があります。空調能力の低下※10を抑えながら、騒音値を軽減します。Hシリーズ(P80~P160形)、スリムER(P224~P280形)にて使用可能。室外ユニット制御基板のディップスイッチ変更による仕様変更が必要です。詳細は据付工事説明書をご覧ください。低騒音化ボードをご使用いただく場合には、「サイレントモード」は設定できません。※10冷房定格能力に対して、能力低下幅は5%。8616:2006に準じて、本体前方1m、高さ1.5mの位置において測定した結果。実際の騒音値は、温度条件や周囲の環境、反響音などの影響により異なります。暖房時の騒音値については技術マニュアルをご参照ください。全機種に環境に配慮したR32冷媒を採用R32冷媒は、R410A冷媒に比べて地球温暖化係数が約1/3※12と小さいため、温暖化への影響を抑制します。(GWP)100年値。2,090(R410A)と675(R32)との比較。※13当社従来機種PUZ-ZRP224・280KA13と新機種PUZ-ZRMP224・280KA2の比較。フロン排出抑制法に基づく地球温暖化係数(GWP)の目標値をクリア店舗・事務所用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標年度(2020年)において目標値を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。組み合わせは対象外)。店舗・オフィス用エアコンディショナーの達成目標年度は2020年です。運転停止時の待機電力にも着目し当社独自の制御ロジックによって、さらなる節電が可能です。当社従来機PUZ-Z/ERP・HA11/KA5で年間の待機電力量を比較。PUZ-ERMP112LA11を除く。スリムER省エネ性4方向天井カセット形との組み合わせにおいて、2015年省エネ法基準値をクリアする高い省エネ性を実現。リニューアルによるランニングコストとCO2排出量削減に貢献します。省エネ性を維持したまま、コンパクトで軽く、運搬性に優れた室外ユニットを実現しました。[P112形][P140形][P160形]当社従来機PUZ-ERMP112~160LA8との比較。いつものバンで運搬OK小型軽量だからバンへの積載も余裕。現場への運搬効率を高めます。持ち手を4か所設けたほか、フィット感も改良。運搬や設置作業をより軽快にします。腰高の窓下にすっきり設置2ファン室外ユニットでは、腰高窓の下に高さが収まらず、建物の美観や窓からの眺めを損ねる場合も...。高さが低い1ファンの室外ユニットならすっきり設置できます。外気温の上限を52°Cまで対応。冷房運転に余裕を持たせ、猛暑などによる過酷な環境でも安定した冷房連続運転を実現します。様々な霜取制御で、霜取りによる肌寒さを軽減サーモオフ霜取り室温が設定温度に達すると、暖房運転は一時停止します(サーモオフ)。そこでサーモオフ中に霜取りを行うことで暖房運転停止状態を減らし、室温低下を抑えます。運転停止後に霜取り暖房運転の停止後、着霜状態により霜取りを行うことで、翌朝(暖房再開時)もすばやく暖房できるように配慮しています。暖房プレヒート霜取りの前にあらかじめ室温を上げておき、霜取り中(暖房休止中)の室温低下を抑制。快適な暖かさキープします。空調能力の低下※2を抑えながら、騒音値を低減します。Hシリーズ(P80~P160形)、スリムER(P224~P280形)にて使用可能。室外ユニット制御基板のディップスイッチ変更による仕様変更が必要です。詳細は据付工事説明書をご覧ください。低騒音化ボードをご使用いただく場合には、「サイレントモード」は設定できません。8616:2006に準じて、本体前方1m、高さ1.5mの位置において測定した結果。実際の騒音値は、温度条件や周囲の環境、反響音などの影響により異なります。暖房時の騒音値については技術マニュアルをご参照ください。全機種に環境に配慮したR32冷媒を採用R32冷媒は、R410A冷媒に比べて地球温暖化係数が約1/3※4と小さいため、温暖化への影響を抑制します。(GWP)100年値。2,090(R410A)と675(R32)との比較。新機種PUZ-ERMP224・280KA2との比較。フロン排出抑制法に基づく地球温暖化係数(GWP)の目標値をクリア店舗・事務所用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標年度(2020年)において目標値を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。組み合わせは対象外)。店舗・オフィス用エアコンディショナーの達成目標年度は2020年です。運転停止時の待機電力にも着目し当社独自の制御ロジックによって、さらなる節電が可能です。当社従来機PUZ-Z/ERP・HA11/KA5で年間の待機電力量を比較。新しいメンバーを募集します。採用情報はこちらお問い合わせCONTACTご相談・お見積もり・お問い合わせはこちらからお問い合わせ下さい。