従来の抗菌・防カビに加えて、ウイルス抑制作用※1のあるプレフィルターを標準装備しました。*2時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。含まれたフィルターで菌※2やウイルス※3、アレル物質(花粉)※4を捕集し、活動を抑えます。三菱電機のアレル除菌フィルターは、吸込みグリルとプレフィルターの間に挟み込むだけ!簡単な取付けでお手軽にウイルス対策ができます。当社既設品※5への取付にも対応しています。ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。18184:2014,繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号:2020FM29950R01。ウイルス対応方法:練り込み。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し2時間後に99%以上低減。定量試験(菌液吸収法)による。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。※52008年2月発売以降の機種。高性能フィルター(オプション)※6で集塵効率アップ高性能フィルター(捕集率65%※7)の組込みによって、チョークの粉やハウスダストなどの空気中の塵埃をろ過し、室内の空気質改善に貢献します。※6高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメントを手配してください。自動昇降キットと併用できません。9908:2001による比色法65%相当)。左右160°※見はる幅射温度センサー「ムーブアイ」を搭載して床温を検知。天井付近の温度と床温から体感温度を計算し、室内の温度ムラを改善することで、暖房時の足もとの冷えや冷房の冷やしすぎを防いで快適&省エネを両立します。天井高に合わせて風量をコントロール高天井設定時の天井高さが、従来の4.2m※から4.8mまで対応可能に(P112~P160形)。空間に合った空調を実現します。PC-RP・KA(L)12形オプションすっきり設置できるドレンアップメカ本体に内蔵できるドレンアップメカにより室内ユニット上面から600mmまでドレン揚程を確保できます。デザイン性を損なうことなく設置自由度を拡大します。ドレンアップメカ組み込み時の冷房配管は、上取り出しとなります。ドレン揚程はユニット本体上面部より600mmとなります。フィルター清掃がカンタンな自動昇降キット最大4.0mの自動昇降が可能な自動昇降キットを用意。リモコン操作で8段階の高さ設定が可能で、フィルター清掃が手軽に行えます。この製品と共に使える室外ユニット選び方[室外ユニットの特徴]スリムZRワイドな定格能力域で真冬日も猛暑日も快適。高い省エネ性を実現した高効率タイプ。スリムER基本性能は大切にしながら、小型&軽量を実現したコンパクトタイプ。ズバ暖スリム(寒冷地用)DHシリーズ・Hシリーズ寒冷地に心強い高暖房能力。新しいメンバーを募集します。採用情報はこちらお問い合わせCONTACTご相談・お見積もり・お問い合わせはこちらからお問い合わせ下さい。