付いており、各消火栓のある位置から消火ポンプを起動して放水活動に移ることができます。🚒しかしポンプ停止は、消火ポンプ制御盤によってしか行うことができないよう消防法令上で定められています。oO(なぜ、遠隔“停止”はできないようになったと思いますか...??)予備知識と工事の模様を、併せて続きに記していきます。動力消防ポンプは燃料を用いるため消火栓と異なり電源が不要。動力消防ポンプは消防法施行令第19条第4項に基づき、屋外消火栓の代替設備として設置可能な場合があります。📝どのような場合に代替可能かというと、動力消防ポンプから半径100mの包含円内に防火対象物が収まる場合です。×5=100mとなり、その円周分を消火範囲とすることができるとされるからです。🚒💦では、なぜ動力消防ポンプで屋外消火栓を代替することを検討すべきなのかを、続きに記していきます。補給水槽は屋上等に設けられている。💡その水にかかる重力によって、配管内に消火用水を行き渡らせる役割を担うため、屋上など建物の高い位置に設置されます。🏢また、逆止弁が錆などで機能しなくなると、この補給水槽に配管内の水が逆流するという現象が発生することがあります。oO(その場合、以下のように逆止弁を交換するほか、他の配管も交換しなければなりませんので、地味ですが非常に手間がかかります...。消火水槽に取り付けた電極棒3本の長さはすべて異なる。設置工事は、青木防災(株)では主に消火水槽用で取り付けます。感知してその信号を制御盤や自動火災報知設備の受信機に送ることです。電極棒の長さは、水槽によって様々に設定します(規定なし)。感知する棒は、ボールタップより上(通常の水位より上)で、オーバーフローより下に来るようにカット・設置します。cm程度)に設定します。ついて以下に記していきます。消防設備が盛り沢山のワンカットです。裏で流れているワンシーンです。🏫これを見た瞬間、よく描かれているなあと思わず写真に収めてしまいました。́∀`)📷✨いくつ消防設備が描かれていると思いますか?(。一度、数えてみて下さい。(数え方にもよりますが...。以下に、私の解釈を記しました。答え合わせの方、よろしくお願いいたします。木ピトーゲージは通称「ジャバジャバ」ピトーゲージは主に屋内、屋外消火栓の点検時に使用します。🔎その作りは簡単で、ホースを接続部につないで放水するとその水が圧力計を通過し、放水圧が測定できるという仕組みです。⏰その後に水流が内部に設けられた壁に当たって勢いが弱まってジャバジャバと出てきます。🌊(;・∀・)💦その為、弊社ではピトーゲージ(製品名:ピトーキング)の事を、「ジャバジャバ」と呼んでいるわけです。oO(以下に、通称ジャバジャバ(ピトーキング)およびピトーゲージついて記します...。