ご自宅のシステムに対するサーモスタットの適合性を確認してください上記の評価を確認してください。暖房システムが機能していることを確認してください。システムが機能しない場合は、最寄りの地域にお問い合わせください援助のための電気技師。3古いサーモスタットを取り外しますサーモスタット取り付け外形寸法図2警告で加熱回路への電源をオフにすることから始めますメインサービスパネル。側面図3/4古いサーモスタットのカバーを取り外します—通常どおりカバーします下からしっかりと引っ張ると折れます。2(13)(19)(48)抵抗する場合は、カバーをロックするネジを確認してください。80•70•60サーモスタットベースを出口に固定しているネジを緩めますボックスに入れて持ち上げます。̊F2(54)-1/8古いサーモスタットからワイヤーを外します。新しいサーモスタットに簡単に。4-3/8(111)3-1/4(83)古い断熱材にひび、傷、ほつれがないか確認してください。必要に応じて高品質のプラスチックテープを貼ります適切な断熱のため。2(13)M5795A(39)参照用に古いサーモスタットを保管してください新しいサーモスタットが機能するまでスムーズにSM•Rev。''4ワイヤーとマウントの新しいサーモスタット温度設定つまみを65に回します°F(18°C)。つまみ暖房システムの電源を入れます。設定ノブを時計回りに完全に回します取り付け中に停止します。底は指で終わり、外側に引っ張ります。スイッチが接触するときに音をクリックします。電気のヒーターが作動を開始するはずです。示すように、ワイヤーをサーモスタットに接続します。待アウトレットボックス、およびサーモスタットをボックスに挿入しますの上下を押して取り付けるサーモスタットベース。ノブを反時計回りに完全に回しますスイッチが接触を切断するときに音をクリックするため。電気のヒーターを停止する必要があります。設定つまみを押さないでください。6サーモスタットの設定サーモスタットをXNUMXつでボックスに固定しますキャプティブ取り付けネジが付属しています。ノブを70に設定することから始めます°F(20°C)スケールで。ノブをアップスケールに回します温度を上げるか、ダウンスケールして温度を下げます-ture。ノブは毎回XNUMX度だけ動かしてください。サーモスタットカバーを交換してください。ノブを希望の室温に設定します。乱暴な取り扱いや強い圧力はノブまたは検出素子に損傷を与え、交換します較正。oF65707506805L15(ホット)L28151CT62BCT62A3L2T2L1T1L1T1244M84223に電気のヒータ電気のヒータ1電源。切断手段と過負荷を提供する必要に応じて保護します。234ポジティブオフで中断します。適切に絶縁されるために露出された未使用のリード線。