屋内消火栓収容箱で中身を広報。2人(1人で操作できるものもある)で使用して、消火活動を行う為の消防用設備です。ポンプ・配管及び継手類・消防用ホースで構成されています。押して消火ポンプを回されず本来の能力が発揮できないというトラブルが実際に起こっており、簡単に操作できる2号消火栓などを普及させる動きがあります。消火栓などに用いられる消防用ポンプは、水道用等とは異なり、普段は動作しません。そのため、非常時に正常に機能するかという点検が重要になってきます。建物最上階に、試験用のバルブがある場合はそこに試験用のホースを繋いで放水します。この試験用バルブがない場合は、放水しやすい屋内消火栓から放水試験を実施します。ポンプ室内に、ポンプ起動・停止ボタンが設けられているので、放水の準備が整い次第、起動ボタンを押します。各屋内消火栓に設けられている“遠隔起動ボタン”でも起動はできますが、停止の操作はポンプ室内でしかできません。放水バルブを徐々に開け、前回になった時の圧力を測定します。バルブを一気に開けると、ウォーターハンマーという急激な水流の変化で配管に衝撃が加わるので注意です。スプリンクラーがある建物には、実はどこかしらに水槽がついています。水槽には水位維持のため、ボールタップが備えられており、水が減ると浮きが沈んで補水します。さび等が配管に詰まること等が原因で不具合が生じる場合があります。満水の警報が出続けたり、水道代が急に高くなった場合は要注意です。水槽の給水に関するトラブルはボールタップ以外にもありますが、水源の不良の際はまずボールタップが正常に機能しているかを確認すべきであると言えます。工事が必要な際は青木防災までお問合せ下さい。ブログページになります...。点検済シールにも“機器”と“総合”の種別が...。何が違うの!?』ってのがあります。見るところがありまして...。』とお伝えしております。どの様な事が起こって消防法違反になったのか...。以前より、株式会社レオパ◯スさんが所持される何万という物件の内、多数が建築基準法違反であったという報道は各マスメディアより大々的にされており、管理人の耳にも否応なしに入ってくる程でした。📡そして先日、続いて消防法にも違反していたという報道がされ『建築基準法の時点でブログ記事にしようとしていたのに、消防法について言及されていればこれは書かずにはいられない...!』というワケです。消火活動に必要な“水源”の種類は...。標識は至る所で見かけることができますが、その種類や設置基準についてご存知の方は少ないかと思います。