近年は猛暑や厳冬・寒波など、例年にない気象状況がたびたび観測され、特に今年は埼玉県熊谷市で41.1°Cと過去最高気温注7を更新する等、日本各地で記録的な猛暑となりました。このような気象状況下では、反射・輻射熱で高温化する屋上へ集合設置した場合など、室外機の設置条件によっては、盛夏・猛暑日のピーク時間に冷房能力が低下したり、場合によっては異常停止したりする場合があります。本商品では、新開発のDCツインロータリーコンプレッサーの採用やインバーター制御基板の冷却構造最適化などの改善を図り、真夏の高外気温条件下でも安定した冷房運転を実現し、室外機周辺温度(室外機が吸い込む空気温度)の使用上限を業界トップクラス注8の「50°C」までに拡大(図1)。室外周辺温度が「43°C」に達する高温条件下でも冷房定格能力注9での運転を可能としました。厳寒時での起動制御の最適化等により、暖房運転時の運転可能外気温度の下限を、業界トップ注2の「-27°C」まで拡大注10(図2)しました。(従来機種比22%削減)と高出力化とのシナジー効果に、ファンの軽量化等の刷新も加えて、省エネ法2015年基準値クリアはもちろん、スタンダードクラス※3でも高いAPF(通年エネルギー消費効率)※4を達成し、高い省エネ性能を実現しました。(図3)図3:「スーパーパワーエコゴールド」新シリーズのAPF2015このページのトップへ3.室外機・室内機の小形・軽量化により、現場での運搬や設置工事の際の作業性を向上(1)室外機の小型・軽量化(図4)により、運搬・設置における作業負担を軽減、従来設置が困難であった窓下や2段置き等にも対応し、設置自由度も大幅に向上しました。・熱交換器等の軽量化に取り組み、室外機P40、45形(三相)の製品質量は業界最軽量注534kgを達成。・コンパクトな新型コンプレッサーを搭載した同P63、80形では従来機種比で各々11kg、12kg削減。・更に1ファン化も図った同P112、140、160形では各々14Kg、29kg、26kgという大幅な軽量化と、50cm(P112形では29cm)もの高さを低減。イメージ【P63~160形】(2)天井埋込形ダクトタイプと天井埋込形ビルトインタイプは、軽量・コンパクト化を図った新筐体(図5)にアクア樹脂コーティング熱交換器注11を搭載。同ダクトタイプはP63形とP160形のラインアップを追加しました。壁掛形P40~80形では壁になじむ優しい新デザインを採用。P112形のラインアップも追加しました。このページのトップへ4.業界唯一注12の安心のメーカー3年保証注13業界唯一注12のメーカー3年保証注13を実施します。業界に先駆けて採用したDCツインロータリーコンプレッサーなど、長年蓄積した基幹部品の品質技術に基づく安心と信頼を、メーカー3年保証注13という形でお客様にご提供します。ご好評にお応えし、従前シリーズからの継続採用となります。このページのトップへ5.シリーズ初、環境性と省エネ性に優れた新冷媒HFC32(R32)注6を採用GWP値(地球温暖化係数)が従来シリーズで採用されている冷媒「R410A」の1/3注6となる新冷媒「R32」をP40~P160形まで採用し、より環境に配慮しました。このページのトップへ6.シリーズ初、グループ制御等による室内空調全体の節電機能、快適性を向上(1)全体最適化運転により節電機能を高めた「パワ-連携」オフィス・飲食店等の同一空間内に複数台の空調機を据え付けている場合で、当該空間内の各空調機の運転負荷にバラつきがあり、特定の空調機のみが高負荷運転しているようなときに、高負荷運転している空調機の能力を制限する一方、他の空調機の運転レベルを上げて全体最適化を図り、高効率な中間能力帯で運転するグループ制御設定(最大8台まで)が本シリーズから可能となりました。これにより、対象空間の快適性を維持しながら、複数台の空調機合計での省エネ性向上に繋げることができます(図6)。当該設定は、現地にて室外機に施すことができます。図6:パワ-連携イメージ図(工場出荷時は無効:現地にて室外機での設定)(2)除霜運転中の室温低下を抑制する「除霜連携」と「除霜フラップ」で快適性を向上オフィス・飲食店等の同一空間に複数の空調機が設置されていても、暖房運転中に発生する除霜運転が同時に開始されてしまうことで、室温低下や冷気下がりなどが発生し、快適性が損なわれるケースが見受けられます。この課題を解決するため、スーパーパワーエコゴールドの新シリーズでは新たに、暖房運転時の同時除霜運転を回避し、除霜運転中の室温低下を抑制する「除霜連携」制御(最大2台まで)(図7)と、除霜運転中にファンが停止した場合にフラップを全閉することで冷気下がりを抑制する「除霜フラップ」制御(最大2台まで)注14(図8)で快適性をキープします。図7:除霜連携イメージ(工場出荷時は無効:現地にて室外機での設定)図8:除霜フラップイメージ(工場出荷時は有効)注12018年9月現在の店舗・オフィス用エアコンでの当社調べ。注2室外温度範囲の下限マイナス27°C(乾球温度)。2018年9月現在の店舗・オフィス用エアコンでの当社調べ。寒冷地での利用を重視する方には、「寒冷地向け専用機種」の使用を推奨します。注3国内空調メーカー各社が製造・販売するフラッグシップ(上位)モデル・シリーズを除く。Factorの頭文字の略。1年を通して、一定条件下でエアコンを使用した時の消費電力量1kWhあたりの冷暖房能力を示す。新シリーズ(P50~80形、P140・160形)のAPFはスタンダードクラスでは業界トップクラスの数値。注5室外機の質量34kg。2018年9月現在の店舗・オフィス用エアコンでの当社調べ。P40、50形(ともに三相)において。気象庁ホームページ「歴代全国ランキング」による。注8室外温度範囲の上限50°C(乾球温度)。2018年9月現在の店舗・オフィス用エアコンでの当社調べ。8615-1」による試験条件の、室外機吸い込み温度を35°Cから43°Cへ変化させて能力測定を実施。天井カセット形4方向吹出タイプP40~160形において。注10外気温低下により暖房能力は低下します。寒冷地では技術資料にて能力特性をご確認の上でご使用ください。注11親水性が高いアクア樹脂を熱交換器のアルミ製フィンにコーティングし、フィン表面の汚れを冷房時の結露水で洗い流します。注122018年9月現在の店舗・オフィス用エアコンでの当社調べ。注13耐塩害、耐重塩害は1年保証。24時間営業の店舗や連続運転を前提とした用途での設置(サーバー室など)では、1年保証となります。RP3シリーズにおいて。新しいメンバーを募集します。採用情報はこちらお問い合わせCONTACTご相談・お見積もり・お問い合わせはこちらからお問い合わせ下さい。