大阪でのエアコンクリーニングの施工事例をご紹介。壁掛形は家庭用のエアコンを、天井カセット形や天井吊下形や床置形は店舗や工場などの業務用エアコンをクリーニングした事例を画像を中心にご紹介。ビフォーアフターの違いをご確認ください。使用頻度や環境によってエアコンの汚れは千差万別。そのうえ、気づかない間にエアコンは汚れて行きますので、このページの画像をご覧いただくのをひとつの機会として、一度お手元のエアコンもご覧になってみてはいかがでしょうか。熱交換器に目立った汚れは見当たりませんでしたが、ファンの汚れが風量の低下を招いていました。通常の埃がエアコン内部に吸着し、他の汚れと結合して目詰まりの原因になっていました。通常の埃がエアコン内部に吸着し、他の汚れと結合して目詰まりの原因になっていました。通常の埃とキッチンの汚れがエアコン内部に吸着し、他の汚れと結合して目詰まりの原因になっていました。変な臭いがする原因タオルを部屋干し、エアコンを乾燥機がわりに使用していたため、生乾きの臭いをエアコンが吸い込んでいました。粉が舞い落ちる原因ケーキを調理する際の小麦粉などがエアコン内部に吸着し、他の汚れと結合して、埃が吹き出す原因になっていました。ポイント熱交換器・ファン・ドレンパンコメント食品を扱う厨房なので、エアコンから粉が舞うというのはNG。細かい粉を撲滅させるという熱意をもって、徹底的にエアコンを洗浄しました。&ドレン配管バキューム洗浄ポイント熱交換器・ファン・ドレンパン・ドレン配管コメント美容院のエアコン。熱交換器にはかなりの量の汚れ、ドレンパンにはスライム(ヘドロ状の汚れ)が溜まっていました、また、スライムがドレンポンプのセンサー部にこびり付いていたのがリモコンのエラー表示の原因でした。徹底的に洗浄し汚れを除去しました。あと、ドレン配管内にもスライムが大量にありましたので、洗浄とバキューム吸引作業を行いました。ポイント熱交換器・ファン・ドレンパンコメント靴を作る工場。大量の樹脂の粉が吸着してましたので、洗浄薬品の噴霧→高圧洗浄を何度か繰り返し行いました。ドレンパンには、粉が水を吸って膨らんだ汚れがヘドロ状になって溜まっていました。ドレンポンプもかなり汚れていました。風の出方が悪くなった原因ケーキを調理する際の小麦粉などがエアコン内部に吸着し、他の汚れと結合して、埃が吹き出す原因になっていました。ポイントファン・ドレンパンコメント食品を扱う厨房なので、エアコンから粉が舞うというのはNG。風量の復活という目的だけではなく、細かい粉を撲滅させるという熱意をもって、徹底的にエアコンを洗浄しました。埃とタバコなどの汚れが長年にわたって堆積。ポイント熱交換器・ファン・ドレンパンコメント強制停止したためお客様がメーカーのサービスに相談したところエアコンクリーニングを薦められた。エアコンクリーニングを弊社が請負こととなりました。冷房時に凍結するほど長年の汚れが熱交換器に積もりに積もり、強制停止を引き起こしていました。時間をかけて汚れを取り除き、無事に冷房運転することができました。ドレン配管バキューム洗浄ポイント熱交換器・ファン・ドレン配管コメント作業前の動作確認中には若干の「悪臭」は感じられましたが、「嫌な臭い」は確認できませんでした。エアコン内にあると思われる汚れ(ドレン配管の汚れを含む)を徹底的に排除。作業完了後には「悪臭」は全く感じないとお客様も納得していただきました。その後、片づけ・撤収作業中に突如エアコンから明らかな「悪臭」がしだしました。原因を探りますと、ドレン配管の出口周辺に先ほどまではなかったビニール袋を発見。なかには生ゴミがあるようで、ビニール袋自体から臭いがしていました。お隣の居酒屋さんの生ゴミのようで、ドレン配管から臭いを吸ってしました。お客様に確認していただくと、「毎日、だいたいこれくらいの時間帯から臭い出す」とのこと。応急処置としてドレン配管のコースを修正させていただきました。ポイント熱交換器・ファンコメントファンに汚れがたまっていると空気の流れを作れなくなります。熱交換器に汚れがたまっていると空気を通せなくなります。分解高圧洗浄ポイント熱交換器・ファン・ドレンパン・ドレン配管コメントお茶を作る工場の床置型のエアコン。熱交換器を本体から取り外しての脱着&分解洗浄を行いました。大量の茶葉の粉が熱交換器に吸着してましたので、洗浄薬品の噴霧→高圧洗浄を何度か繰り返し行いました。ドレンパンには、粉が水を吸って膨らんだ汚れがヘドロ状になって溜まっていました。これらの汚れの徹底的な除去をめざしエアコンを洗浄しました。風量が弱くなった原因ビルの管理室のエアコン。駐車場が近いこともあり排ガスもエアコンの汚れとなって熱交換器に付着していました。風の出方が悪くなった原因カフェの店内のエアコン。長年にわたって使用しているのでエアコンの中には埃といっしょにタバコのヤニも汚れがこびり付いていました。ポイント熱交換器、ファン、ドレンパンコメント店内からエアコンの汚れが露見していました。カフェのお客様に対しては決して清潔感を与えていませんでした。エアコンの内部だけでではなく、パネルや吹出口などの外観の汚れも徹底的にエアコンを洗浄しました。一般的な埃とスプレーの揮発成分など美容院さん独自に見られる汚れがたまっていました。ポイント熱交換器・ファン・ドレンパンコメント熱交換器やドレンパンだけでなく、ドレン配管も念入りに高圧洗浄しました。天井ビルトイン形エアコンのクリーニングの施工事例を見る天井ビルトイン形エアコンのクリーニング方法を見るお申し込みフォームお見積りフォームお問い合わせフォーム重要参照ページこのページは、大阪のエアコンクリーニングの施工事例を紹介させていただきました。京都のエアコンクリーニングの施工事例を他のページにて用意しておりますので、ご参照ください。Reserved.Top。