型)メーターの異常表示について異常の疑いを感知すると、メーター中央の赤ランプが点滅します。点滅していて、ガスが使えない場合は、こちらの手順で復帰をしてください。点滅していて、ガスが使える場合は、ご都合のよいときに1時間以上すべてのガス機器を止めて、ランプが消えるか確認して下さい。ランプが消えない場合は、お手数ですが、東京ガスネットワークにお知らせください。型)ガスメーターの正面中央にはLCD(液晶画面)が設けてあり、1指示値、2遮断弁開閉状態(「ガス止」または「止」)、3事象、4流量パイロット等を表示します。メーターの異常表示について異常の疑いを感知すると、メーター状態表示にアルファベットを表示します。アルファベット表示と「ガス止」または「止」が表示されている場合は、こちらの手順で復帰をしてください。JO型N表示などで、「ガス止」または「止」が表示されていない場合には、ご都合のよいときに1時間以上すべてのガス機器を止めて、N表示が消えるか確認して下さい。N表示が消えない場合は、お手数ですが、東京ガスネットワークにお知らせください。通信機能付マイコンメーターの機能(UH型)ガスメーターの正面中央にはLCD(液晶画面)が設けてあり、1指示値、2遮断弁開閉状態(「ガス止」または「止」)、3事象、4流量パイロット等を表示します。メーターの異常表示について異常の疑いを感知すると、メーター状態表示にアルファベットを表示します。アルファベット表示と「ガス止」または「止」が表示されている場合は、こちらの手順で復帰をしてください。UH型N表示などで、「ガス止」または「止」が表示されていない場合には、ご都合のよいときに1時間以上すべてのガス機器を止めて、N表示が消えるか確認して下さい。N表示が消えない場合は、お手数ですが、東京ガスネットワークにお知らせください。各種安全機能(遮断・警報)ガス機器の口火など30日以上連続してガスが流れ続けると、警報表示が出る場合がありますので、ガス機器をお使いにならない時は口火を消すようにしてください。長時間ガスを連続してご使用し続けると、異常と判断してガスを遮断します。遮断する時間の目安は以下のとおりです。大型給湯器10号80分メーターに振動や衝撃を与えると、感震装置が働いてガスを遮断することがあります。メーターには異常な振動や衝撃を与えないようにしてください。震度5強相当以上のゆれを感知すると、自動にガスを止めます。大きな揺れにより、一旦ガスを止めても、自動的にガスを使えるようにします。安全のため、以下の場合にはガスを止めたままにします。●ガス漏れがあるとき●揺れの感知時にガスが流れていたとき●揺れが1分以上続いたときお客さまへのお願いメーターガス栓は、通常時は閉めないでください。ガス漏れなどの異常の場合は必ず閉めてください。マイコンメーターの赤ランプが点滅していないか、定期的に確認してください。