お客様向け個人のお客様ここから本文です。JavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。ライトアップ演出照明器具【ダイナミック演出】10871088お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。3...先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。28...省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。アーキルミナ建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。●ビル外壁や橋梁のアクセント光に。●全点灯で色温度6000K相当。海上の橋梁などへの設置に配慮。●本体IP66の高い防水性能を確保。ビル高所など屋外の過酷な環境にも設置できる「耐風速60m/sec」「耐振動1.5G」。●カバーは建築意匠に応じて選べるクリアカバータイプと乳白カバータイプの2バリエーションをご用意。●RGB+Yの4in1LEDを採用することで、発光面の色混ざりがよくムラのない美しい色を実現。・コントローラAREAS商品について詳しくは▲1088頁をご参照ください。※NTN81997LI9は使用できません。■電源ユニットNTN81997KLI923A希望小売価格27,600円(税抜)水辺を幻想的に彩る水中用。重2.4kg13230160115φ19613230160115φ196広場、コンコース、通路などを鮮やかに演出。重0.55kg29744544683.5200主に間接照明手法の光源として、被照射面を均一に照射。ない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。ダイナワン/ダイナペインター/ダイナシューターDMX512信号最大200m※DMX512信号1系統あたりの灯体最大接続台数:32台(系統の一番最後に接続する灯体までの距離)注)DMX受信部のある機器を接続する場合は、その機器を1台分として計算してください。●入力信号:DMX512(アドレス設定スイッチ付)●出力:DC30V2系統※屋外用対応いたします。別途お問い合わせください。●入力信号:DMX512(アドレス設定スイッチ付)●出力:DC30V2系統※屋外用対応いたします。別途お問い合わせください。タイプ最大約80m※1/小タイプ約90m※2最大約220m※3屋外用NND26884(2m)屋内用NND26881(0.3m)NND26882(2m)中継延長ケーブル屋外用NND26884(2m)電源ケーブル屋外用NND26883(1m)電源ケーブル屋外用NND26883(1m)屋内用NND26880(1m)◎1系統あたりの配注)1系統に距離の組について8つの演出パターンをワンタッチで再生。コントローラで設定タッチパネルで16の演出プログラムを簡単設定・ワンタッチ再生。32768chまで(8台連動時262144chまで)[コントローラAエリアスREAS]2048CHまで510CHまで(RGB専用)512CHまで[コントローラM]■コントローラ一覧多彩な演出を自動的に再生。複数コントローラ連動によるシステム拡張可能。PC(専用ソフト)で設定複雑な演出プログラムもモニタで確認しながら設定でき、イメージ通りの演出が可能。PC(専用ソフト)で設定特長制御CH数ラインアップ演出コントローラ(EIAラック組込型)NND27020B演出プログラム自動再生器NND27010ZB演出パターン選択器EDL10011A演出プログラム手動/自動再生器NND27000KA[コントローラA1タイプa][コントローラAt]コントローラで設定■コントローラAt用システムアップ子器タイマー子器NK28891接点入力子器NK28892シーン選択子器NK28814ワイヤレスリモコン操作器NK28658■コントローラM用システムアップ子器タイマー子器NK28691K接点入力子器NK28692ワイヤレスリモコン操作器NK28658演出する“場”の規模と内容に合わせて最適のシステムが組めるよう、演出パターン選択器と演出プログラム自動再生器をご用意。きめ細かな演出を簡単に設定でき、ワンタッチで再生可能。演出を創る側と使う側、両方のオペレーション性を追求した充実のコントロールシステムです。規模や演出内容に合わせて選べる4種類のコントローラ。コントローラAREAS/コントローラA1タイプa/コントローラAt/コントローラMキーワード検索マイバインダーマイバインダーは空です。Corporation。