お客様向け個人のお客様ここから本文です。JavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。2(2)概要2お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。本書からの無断の複製はかたくお断りします。このチラシの記載内容は2023年3月現在のものです。:NQL10101/NQL10111/NQL10121/NQL10161/NQL10151※3インターフェースは、最大4台まで接続可能。他の調光制御機器との組み合わせはできません。HfタイプもしくはPCタイプに設定、その他の機種は全てPCタイプに設定してください。※3簡易調色システム。信号線式ライコン(電源スイッチ付)を2台ご使用ください。※調光操作は1カ所からしかできません。※調光操作は1カ所からしかできません。適合照明器具310適合照明器具3路スイッチ(別途)310310※1※2起動方式LJLILZ調光範囲約1〜100%約3〜100%約5〜100%起動方式LALT調光範囲約10〜100%約25〜100%0:Hfタイプ(工場出荷時)起動方式LR調光範囲約5〜100%1:LRタイプ起動方式LD調光範囲約0〜100%2:PCタイプ3:上記起動方式LDをツマミで消灯させる場合に設定ください。※化粧カバー内の負荷切替スイッチ●工場出荷段階では【0】に設定されています。無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。注)本器のOFF/ONボタンでは電源を切ることができません。電源を切るときは、別途電源スイッチと組み合わせてください。注)スイッチC(3路)は組み込まれていません。マットブラックWNS6003BSO-STYLEソー・スタイル1連用以外のスイッチプレートは、電設資材カタログを確認ください。■負荷切替スイッチ注1)調光信号線は電源線と離して配線してください。注2)調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。注3)調光信号線の配線長は100mまでにしてください。希望小売価格には消費税は含まれておりません。◦調光信号線:FCPEV相当φ0.9またはφ1.2×1P(総配線長は100m以下にしてください。抽出されたテキストデータはありません。キーワード検索マイバインダーマイバインダーは空です。Corporation。