ページ)太陽電池を大量に集積したメガソーラーの導入が国内でもようやく進み始めた。住宅や公共機関など屋根上への設置と比べて、規模や設備の性格が大きく異なる。地方自治体が導入を検討する際の資料が欲しい。メガソーラー2拠点の実証実験の結果から、NEDOが導入検討に役立つ手引き書を作り上げた。)に対する関心が高まっている。7MW)が営業運転を開始する。35道府県がソフトバンクの孫正義社長の呼びかけに応じて結成したメガソーラー普及を目指す自然エネルギー協議会の動きも記憶に新しい。住宅の屋根置き用途とは異なり、メガソーラーの設置事例はまだ数少ない。道府県や市町村など地方自治体がメガソーラーを新たに設置する際には、分からないことも多いだろう。立地の前提となる日照量やコストの見積もりはもちろん、環境アセスメントの実施やシステム構成の詳細、施工や建設後の運用など、疑問は尽きない。(NEDO)は、太陽光発電に関するさまざまな研究開発や実証実験を支援してきた。北海道と山梨県の2カ所にメガソーラーを設置、各種データを集めた。システム導入の手引書」として、2011年7月28日に公開した。165ページからなるPDF版の手引き書は実証実験の報告書ではない。諸手続について順に触れており、これからメガソーラー導入を計画する地方自治体やコンサルタントに役立つ内容といえる。いうフローチャートに従って、それぞれの段階でどのような作業が必要になり、所轄官庁へどのような届け出が必要かを示した。立案・企画段階では、そもそもなぜメガソーラーを投入するのか、電気料金の節約が目的なのか、非常用電源なのか、CO2(二酸化炭素)排出量削減なのか、遊休スペースの有効利用なのか、見極めが必要と説いている。設計前に必要な日射量の計算では、具体的な計算手法を示した(図1)。メガーソーラーを構成するには、太陽電池モジュールを直列(直線状)に接続したアレイを何列も並べなければならない。アレイ自体が直後のアレイの影になる可能性があり、影が生じたときは発電しないものとして取り扱うと解説している。フィールドテスト事業」の値を参考値として例示、100〜1500kW級(0.1MW〜5MW)では設置コストの合計が73万円/kWになると示した。発電コストについても、「発電コスト換算係数」という指標を提示し、金利や修繕・保守費率ごとに発電コスト換算係数を計算できるようにしている(図2)。金利と修繕・保守費率から発電コスト換算係数を求める表を付けた。出典:NEDO1kW当たりの総建設費が70万円であり、金利が4%、修繕保守費率が1%/年の場合、発電コストは、「70÷1.258=56円/kWh」と計算できるという。金利が1%なら、44円/kWhになる。assessment)は欠かせない。手引書では太陽電池やシステムの生産から回収再利用までの過程でどの程度環境に対する影響があるかを評価するために、エネルギーペイバックタイムとCO2排出原単位に注目し、分析例を示した(図3)。エネルギーペイバックタイムとは、太陽電池システムの製造から廃棄までに消費したエネルギーを太陽電池の発電で回収するために必要な時間(年)を意味する。山梨県北杜市に設置したメガソーラー「北杜サイト」の実証実験から算出したもの。図上は、6種類の太陽電池ごとにLCA分析の対象となる各段階で消費するエネルギー量を足しあわせて棒グラフ(発電容量kw当たりの必要エネルギーGJ)に示した。折れ線グラフは投入したエネルギーを発電で回収するために必要な時間(年)「エネルギーペイバックタイム」である。CIS太陽電池のエネルギーペイバックタイムは2.2年と短い。図下は同様にCO2排出量を比較した。多結晶Si太陽電池とCIS太陽電池の排出量が低い。SNSFacebookXITmediaはアイティメディア株式会社の登録商標です。