15°吹きで人に風が当たりにくい横吹き出し風速分布(イメージ)*図の色は風速を示しています。*上記は天井がある場合の気流角度のシミュレーション結果です。天井が無い場合は気流角度が下がる場合があります。化粧パネル表面やユニット近くの天井に風速の速い吹出空気を当てない設計とし、それぞれの汚れを軽減します。15°吹きを実現した設計ルーバーの両面が気流で覆われるように設計することで、吹出空気角度のコントロール性に配慮しています。4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール4つのルーバーを個々に角度調整できる個別ルーバー設定機能を搭載。風当たりを抑えたい方向は横吹き、風を送りたい方向はスイングにするなど、環境やニーズに応じて気流設定が可能です。リモコンとの組み合わせ時のみ)例1:受付カウンター(銀行など)ずっと座っている受付側は横吹きで風当たりを抑制。外から来るお客様側はスイングで冷風を送る。例2:オフィス寒さが苦手な社員側は横吹き。暑がりな社員側は風が当たる角度に固定。センサー付き化粧パネルを使用すれば、人の活動量・床やテーブルなどの輻射温度を検知して、賢く空調*センサー制御には多機能(デザイン)リモコンが必要です。4個の人感センサーと1個の輻射温度センサーを搭載した化粧パネルをラインアップ。人感センサーで吹出口の4エリアごとに人の活動量を検知し、さらに輻射温度センサーで床やテーブルなどの輻射温度をエリア全体で検知することにより、室内の状況に応じて快適な空調コントロールを可能にしました。■検知エリア:天井高さ2.7m(28~90型)に対して検知直径約7.0m*1(床面から0.8m)天井高さ3.2m(112~160型)に対して検知直径約8.8m*1(床面から0.8m)(注)人感センサーについて*1人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。*検知エリアの隅は人を検知しにくくなります。*天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。*検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。*暖房時は設定温度の補正に伴い、肌寒く感じる場合があります。●人感センサー・輻射温度センサーについて人体や床などの物体からは、常にその物体の温度に対応した波長の赤外線が放射されています。人感センサーは、検知範囲内の赤外線の変化を検知し、この赤外線の変化量をもとに、人の動きをキャッチしています。い天井ふところ」対応など高い設計対応力28~71型のユニットの高さは248mm。天井ふところが確保されていない場所でもすっきり収まります。昇降グリル付きパネルを使用すれば、5.0mまで高天井に対応できます。(140型クラス)*昇降グリルの下降距離はワイヤードリモコンにより設定可能。レイアウト変更により下降距離を変更する場合でも本体の設定変更がなく脚立が不要です。使用すれば5.0mまでの高天井に対応できます(140型クラス)。郊外型店舗やショールームなど、幅広いニーズに応えます。-*3方向・2方向の設定については別売の「吹き出し口遮へいセット」が必要です。塞ぎ板を取り付けます。「-」の部分では塞ぎ板は使用できません。*3昇降グリルで塞ぎ板を取り付けない場合は標準パネルと同一の天井高さとなります。昇降グリル使用時は天井ふところ高さが80mm高くなります。「Silent-Iconic」。4方向の吹出口を黒くすることで、すっきりとした印象に。中央の吸込口をブラインド形状にし、空間との調和を実現しました。従来の天井カセット4方向タイプと同様の高性能を備えつつ、天井埋込ダクトタイプと比べて据付工事がしやすく、導入コストが抑えられます。浮遊ウイルスを捕集・抑制し、特定のウイルスの数を減少。PM2.5※2などの微小な粉じんを捕集。別売のフィルターボックス(B-160H3)が必要です。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。浮遊ウイルスの捕集試験について(てんかせ4方向)●試験空間での浮遊ウイルスの減少率(実使用空間ではありません。粒子径0.3μm以上)であり、ウイルス単体ではありません。フィルターにはウイルス単体を捕集する効果はありません。フィルターを通過する空気中にあるウイルスは抑制されません。抗菌加工高性能フィルターで捕集されたホコリに付着したウイルスが、フィルターろ材の抗ウイルス剤に接した場合に、特定のウイルスの数を減少させます。フィルターに付着した1種類のウイルスに対する効果が確認されているのみです。実使用空間での試験結果ではありません。(注)本製品は医療機器ではありません。PM2.5※2捕集率測定試験について(てんかせ4方向)●試験方法:610mm×610mmの試験用フィルターをダクトに設置し、風速1.70m/sec(てんかせ4方向71型の風量設定H急風相当)と風速2.27m/sec(てんかせ4方向160型の風量設定H急風相当)におけるフィルター通過前後の粒子数を粒子計測器で測定。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。0.3~2.5μmサイズの粒子を93.7%(71型)、92.4%(160型)捕集(実使用空間ではありません)し、0.3μm未満の微小粒子状物質については、捕集の確認はできておりません。空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。)を日立空調機用フィルターとして製品化しています。空気清浄ユニット(電気集じん器)オプション粉じんや浮遊ウイルスを捕集・抑制エアコンの運転に連動して電気集じん器が作動し、粉じんだけでなく、ウイルスを捕集します。エアコン停止時にサークルプラズマ機能でニオイを軽減、24時間停止時には捕集したウイルスを抑制します。ユニットとして製品化しています。酵素フィルター(オプション)フィルターに使われている酵素とは...フィルター繊維に固定化された天然の酵素が、付着した微生物の増殖を抑制し、二次汚染を低減します。天然の酵素を利用していることから安全性にも優れ、また、酵素自体は消費されないため長時間にわたりその効果を維持できる特長があります。酵素フィルターの詳細はこちらその他の製品特長ロングライフフィルター(てんかせ4方向に標準装備)従来の防カビ効果に加え、銀イオンの力でフィルターに付着した菌・ウイルスを抑制します。ロングライフフィルターにはウイルスを捕集する効果はありません。フィルターを通過する空気中にあるウイルスは抑制されません。試験空間におけるフィルターに付着させたウイルスの2時間経過後の効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。捕集されたホコリに付着したウイルスはロングライフフィルターに接した場合のみ抑制されます。●試験番号:第2021FM05007R01●試験方法:ISO18184:2019繊維製品の抗ウイルス性試験。フィルターに1種類のウイルス浮遊液を付着させ室温にて2時間後のウイルス感染値をTCID50法により測定。キットの取り付けは、パネルコーナーポケットと取り替えセットするだけ●側面カバー【受注対応品】をラインアップ●てんかせ4方向フィルター自動清掃ユニット*2パネルを取り付けた状態で本体の吊り高さ調節ができなくなります。標準パネルは油により変形破損することがあります。専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター」も併せてご注文ください。パネルを使用せず、「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)・寒さ知らず(R32)との組み合わせのみ使用可能です。*22リモコン運転の場合、個別ルーバー設定は使用できなくなります。*3主要オプションは別売となります。パネルがデザインパネルの場合や、その他条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはデジタルカタログをご覧ください。新しいメンバーを募集します。採用情報はこちらお問い合わせCONTACTご相談・お見積もり・お問い合わせはこちらからお問い合わせ下さい。