新しいウィンドウで開きます。nameログアウトシュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそシュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。冗長電源を持ったサーバがあり、その冗長性を生かしUPSで電源を構成したい。Shutdownは、ネットワークベースのソフトウェアです。2が装着されたAPCのUPSとの相乗効果で信頼性を向上させ、ネットワーク上の最大50のコンピュータシステムを安全にシャットダウンすることが可能です。Webブラウザを使用することにより迅速かつ簡単に個々のサーバシャットダウンに関する設定が可能です。冗長電源に対応可能で2つのUPS(v3.1の場合最大4台のUPSを登録可能)が同時にバッテリ運転等になった場合にのみサーバを安全にシャットダウンすることが可能です。Shutdownはインストールサーバごとにライセンスが必要です。2にはそれぞれ異なるIPアドレスを設定します。Shutdownにシャットダウン信号を送信します。(UPS#2)の状態を確認します。Shutdownが各サーバをシャットダウンします。(UPS#1、#2共)が出力を停止することにより、サーバが完全停止します。(UPS#1、#2共)が起動、出力を再開します。電源障害時にネットワークがダウンしないようにルーターもUPSで保護する必要があります。Trap通知先・E-Mail通知先への通知が可能です。WAP対応の携帯電話経由でステータスの監視が可能です。リモートよりUPSの監視、管理(On/Off/リブートなどの制御)とサーバのシャットダウンが可能です。スケジュール設定によってシステムの自動シャットダウンとリブートが可能です。最終更新日:2021/9/30お悩み事はありませんか?ここから始めましょう答えを今すぐ見つけましょう。ソリューションをご自身で検索するか、エキスパートにお問い合わせください。サポートにお問い合わせ詳しい情報、テクニカルサポート、その他のお困りごとについては、カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。最寄りのシュナイダーエレクトリック販売代理店を簡単に探すことができます。FAQを参照するトピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。新しいウィンドウで開きます。Electricから毎月の最新情報を受信トレイにお届けします。Electricやその関連企業からのニュースやマーケティング情報の購読を希望します。(画像に埋め込まれたピクセルを使用して)これらのEメールのアクセスやクリック情報が収集され、通信パフォーマンスの測定や改善に利用されることに同意します。新しいウィンドウで開きます。アクセシビリティモードオン。