お客様のところへ訪問しました。飲食店という事で開店前に作業を完了して欲しいとの要望があり、現地に8時に到着し作業を進めていたところ、室外機背面のパネルを開けると排気ドレンホースが折れているのを発見しました。排気ドレンホースとは、GHPはガスエンジンで稼働しているので自動車と同様に排気ガスが出ます。その排気ガスがマフラーを経て機器の天板部の排気トップから排出されますが、冷やされて液化された排気ドレンがこのホースを通りドレンフィルターで中和され、ドレン水として機外へ排出されます。この状態で室外機が稼働すると排気ガスが室外機の中に充満し他部位へ悪影響を及ぼす恐れがあります。写真でも分かるように所々錆びてきているのが分かります。本来であれば安全を考慮し部品交換まで機器を停止するのですが、飲食店で空調が使えなくなると売り上げに関わるとお客様からお困りの声を聞きました。そこで、車載していた別のホースで折れているところは繋ぎその上からアルミテープにて補修し仮復旧し後日、正規の部品を手配し本復旧しました。お客様から「機器を停止することなく修理してくれて助かったわ」とお礼のお言葉を頂戴しました。今回の案件も定期的に室外機の点検を実施していたからこそ発見できた事例と思います。このまま使用を続けていると重故障に繋がる事もあります。点検を実施されていなければぜひ弊社にご相談頂きたいと思います。排気ホースが劣化により折れています。旧の排気ホースは劣化によりカチカチです。交換後ホースも綺麗になり安心してご使用いただけます。お客様からのコメント空調が止まったら売り上げに響くから助かったわ。!業務用GHP(ガスヒーポン)の修理・点検などのメンテナンスはミヨシテックにご依頼ください。