Readyを達成しました。Readyを達成しました。生産終了のお知らせダイキンの節電。保有するオフィスビル。様ご採用の経緯2002年設置の空調機を継続して使用していましたが、老朽化による故障や、それに伴うメンテナンスが多く、困っていました。テナント様からは「エアコンの効きが悪い」「夏は窓際が特に暑い」といった声もあり、空調機の更新とビルの改修を検討。ダイキンからの提案で、省エネ診断を起点とした3ステップで、設備改修を実施しました。省エネ診断で暑さの理由とムダを発見まず省エネ診断で空調機の消費電力を測定したところ、定格消費電力の60%の電力しか使用されておらず、容量に大幅な余裕があったことが判明。空調機の更新・増設を重ねたことで、室内機がムダの多い配置となり、室内に温度ムラが発生していることがわかりました。Ready”の実現に向けた設備更新計画を立案。省エネ診断結果から、空調機器は「最適容量選定」により空調設備容量を約4割削減するとともに、温度ムラ改善のため、室内機の配置の見直しや風量アップを実施。照明を蛍光灯からLEDへ変更し、ビルの南・西側の窓を断熱性の高い複層ガラスへ入替えるなど、設備改修を実施した結果、テナント様からも「快適性が向上した」「光熱費が下がった」との声をいただいています。遠隔監視で蓄積した空調機の運転データをもとに、使用状況を見える化し性能検証を行いました。継続的な運用改善を実施することで、さらなる省エネにつながります。空調更新前にまずはビル全体の省エネ診断を今回のお客様のように空調機器の更新を検討されているビルオーナーの方々は数多くいらっしゃると思いますが、その際空調機器についてのみ考えるよりも、「エネルギー(電力)消費量」の観点からビル設備を広く見直してみてはいかがでしょうか。ビルの場合、目安として「空調・換気」が約50%、「照明」が約25%を占めていますので、この2つを軸に改修を行って省エネ化を図る“ZEB更新”はとても有効です。費用の面でも、ケースによって補助金の活用が可能になりますから、検討する価値のある更新手法だと思います。ビル全体の省エネ診断を受診することをお勧めします。修理のご相談まずは無料でお問い合わせエアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。お客様はこちらAIチャットでサポートお困りの症状への対処方法やお手入れ・操作方法をご案内。故障と診断された場合でもそのまま修理申し込みできます。修理のお申込み修理のお申込み製品の修理に関するお申込みを受け付けています。修理に関するお問い合わせ修理に関するお問い合わせ製品の不具合や修理に関するお問い合わせを受け付けています。