超速5分で納得!苫小牧のセントラルヒーティングを徹底解説します。TEL.0144-67-2308弊社は40年間「セントラルヒーティング」を含む暖房設備を様々な環境の下で施工してきました。現在までに延べ約3,000棟以上にも及ぶお宅に快適な住環境設備をご提供することができております。施工資料は全て※データベース化され、改良点を踏まえ対策やメンテナンスに生かされています。これは施工後のアフターを重視する事で、お客様が安心できる環境が作られると考えているからです。これらの経験と知識を活かし、こではセントラルヒーティングを素早く理解できるように解説していますので参考にしていただければ幸いです。※データベース化された個人情報は厳重な管理システムで保管されています。不凍液のメンテナンス集中換気暖房システム寒冷地エアコン暖房ツインヒーターセントラル888のエラーが出たら暖房のよくある質問Q&Aパネルヒーター・温調バルブ・放熱器セントラルヒーティングの各部屋暖房パネルヒーターは一度設置するとメンテナンスフリーであり、放熱効率の低下もほぼありません。不凍液又は循環ポンプの劣化で流量が低下する場合は室温の上昇に影響が出ます。不凍液は4~5年に一度のサイクルで交換するのが理想です。パネルヒーターの交換や増設、設置場所の変更など承ります。既存の和室も設置可能ですのでお問合せ下さい。一度設置すると半永久的に活躍バルブの設定で部屋の温度をコントロールしますパネルヒーターによる室温設定はサーモバルブで行います。目盛りの5は20°Cであり、1目盛り上下する毎に2°C変化すると覚えましょう。これは内部のバイメタル機能がパネルの中の流れる水量を閉じたり開いたりして調整して室温を一定に保ちます。誤作動の原因として、ヘッドの先端にホコリが溜まるとヘッド内部のバイメタル合金が室温を上手く感知できないので小まめに掃除しましょう。先を絞った掃除機のノズルで吸い込むのが有効です。他に窓のカーテンがバルブに被るのも誤作動の原因です。※サーモバルブも消耗品です。定期交換が必要ですのでお問合せ下さい。中間の5は20°C不凍液のメンテナンス・洗浄と交換セントラルヒーティング用の不凍液は定期交換が必要です。従来の不凍液は文字通り凍結防止のみに主眼を置いていましたが、現在では防錆と金属の防蝕性能を併せ持つ程に進化しており、システムの保護に欠かせない存在になっています。弊社の扱う不凍液も高性能であり性能を長期間維持できます。ポンプやパネルヒーター、配管、膨張タンクから出る微細な金属屑やゴム片等が循環するシステムの内部に少なからず影響を与えます。例えるなら車のエンジンオイルを定期交換する状況に似ています。弊社ではシステム全体の劣化を防ぐ目的で交換時期を4~5シーズンに設定しています。交換は不凍液を一度空になるまで抜き、洗浄後に新たに注入します。注入する不凍液の濃度は濃くても薄くてもシステムに影響を与えるため弊社では「ブラインテスター」で適正な濃度を計測しています。交換に掛る費用はパネル台数やボイラーの貯湯量で決まりますので詳細はお問合せください。暖房水循環システムの分類:熱源(石油・ガス・電気)を問わず共通セントラルヒーティングの温水循環は主に2つの方式に分類されます。図のように自分で暖房液を補充できるタイプは半密閉に分類されます。メーカーにより形状、様式が変わる場合があります。※燃焼及び運転中にキャップを開けると熱湯が噴出す恐れがあり大変危険ですので絶対にやめてください。コンセントを抜いて冷えた状態で行ってください。メリットデメリット回路内が低圧で保守部材が必要なく、低予算でセントラルヒーティング施工が可能です。不凍液が減ると自分で補充できるタイプもあります。不凍液が大気に触れるためエアーが混入しやすく、酸化等に伴う劣化が早く鉄製のパネルヒーターには利用できません。キャップの注入口が加工され、配管が立ち上がっており、加圧状態を示す「圧力計」「エアー抜き弁」「安全弁」が設置されています。自分で不凍液を補充又は交換することはできません。メリットデメリット輻射熱で暖かく、熱効率の高い鉄製パネルが使用できます。密閉なので基本的に不凍液は減りません。不凍液を補充する必要がありません。封入圧力が高いので膨張タンク等の保守部材が必要。周辺部品が消耗品であるため定期交換が必要であり、その分維持費が増えます。密閉式には「膨張タンク」と呼ばれる部品が必要です。このタンクはボイラーの背面や床下の配管経路に組込まれているためあまり目立ちません。普段、目にしたことが無いと言う方が大半です。このタンクは内部のゴムが劣化するので定期交換が必要です。10年で交換が必要です。※膨張タンクはパネル枚数などシステムの規模で選定されます。床暖房温水パネル蓄熱性能に優れたゴムチップパネル温水床暖房パネルはゆっくりと部屋の底部を暖めて輻射熱を放出します。それぞれで設定可能です。窓の開口面積が広すぎて冷気が入る、又は吹き抜けで暖気が上に上がったまま降りてこない対策として、床パネルは床に熱を留めて輻射熱を放出してくれます。既存の床にも設置が出来ます。※吹き抜けで「天井扇」の効果はあまりありません。大型のパネルヒーター等を設置すると余計に暖気が上昇する結果になるのでご注意ください。温風で部屋を暖めます温水ルームヒーターは暖房ボイラーから送られた温水を温風に変えて部屋を暖めます。ストーブのように火を使わないので安全です。温風が床面を這うので対流効果によりお部屋全体が暖まります。エコフィール暖房ボイラーと組み合わせると経済的です。この送風機を2台以上設置する場合は適応する能力のボイラーを選定しなければ冷風になって停止してしまう事があります。戸袋に納める場合は、前面の格子に工夫が必要です。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。8,000kcal/約31万円(税別)~20,000kcal/39万円(税別)※排気筒セット別サイズがコンパクトなので脱衣室などユーティリティの隅に設置できます。標準は半密閉仕様ですがプラグセットで密閉に変更します。サークルタイマーを希望する場合は機種が変わります。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。D:520mm価格は給湯専用48万円(税別)~フルオート機能付き58万円(税別)2缶式又は2回路式と呼ぶことがある。1台で暖房と給湯をカバーします。2台分のスペースが確保できない狭いユーティリティ等に有効。上位機種は給湯にオート機能が付いた機種もあります。暖房側の温度設定は2段階(高低)のため、細かな温度設定は末端のサーモバルブ等で行う必要があります。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。D:287mm価格は12000kcalで31万円(排気筒、税別)リモコンは別途必要エコフィール暖房ボイラーはエネルギーの92%を熱に変えます。これは排気熱が従来型は200°Cで、エコフィールが60°Cであることでも分かります。これにより年間の灯油消費量が160l程度節約できる計算になります。ドレン処理は中和器で無害にする必要があり、この中和器は定期的に交換する必要があります。室内側の排気筒は結露防止の断熱材保温が必要です。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。D:250mm価格は暖房12000kcalで約56万円~(排気筒、税別)据置台密閉配管キット14万円(税別)給湯と暖房が1台なのでコンパクトである。冬場に中和器から出るドレン水は1日当たり約2l以上の量になるため、排水処理には注意が必要。※排水管に接続する場合は市の指定業者が施工することと定められている。潜熱回収と中和器処理の原理は石油のエコフィールと同じですが、燃焼効率(熱変換)に関してはガスが石油より数%優位です。都市ガス会社は大きな地震後に供給管の損傷等があると判断された場合は地区全体のガス供給を遮断します。復旧するにはその地区の全戸安全が確認できるまで供給の再開はありません。厳冬期は最低限、数日間耐えられるようにエアコンやファンヒータ等の補助暖房を備えておきましょう!※ガス容器が屋外に設置されている場合は戸別供給のためガス漏れがない限りそのまま使用できます。小さな地震等はマイコンメータで解除できます。ガス表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。国産と輸入品(現在も流通)も含めて数社から製造・販売されています。新規設置よりも既存使用での買替需要が多い。壁掛けなのでクローゼットや階段下に設置できる。内部の構造は比較的単純なので部品交換などは容易にできる。加熱がヒーター式なので電気代が高額になる。(電力会社から推奨されていない)輸入品は温水の圧力ゲージ単位がbar(バール)だったりするので不凍液の加圧は注意が必要です。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。VEH-406HPD253,000円(税別定価H550×W800×D285mmエアコンと同じヒートポンプの原理で屋外の熱を吸収、圧縮して温水に替える。外気温の影響を受けやすく外気温-5°C辺りから温水加熱のパワーが落ちてくる。室外機1台だけでシステムを組むと霜取り間欠の影響を直に受けて室温が低下する。このため室外機は2台並列で連動させて、霜取り時にどちらか1台が温度低下を防ぐ運転をする方法を選んだ方が良い。室外機の接地場所は日当たりが良く、大気中の温度が高い南向きが良い。(冷房と逆)石油又はガスボイラー等を使用していたお宅がこの機種に転換した場合は、真冬のパワー不足で寒さを指摘されることが多いので寒冷地エアコン等と組み合わせた運転が必要になる。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。ツインヒーター石油ストーブ特徴・性能ツインヒーターは特殊な暖房機器に分類されますがセントラルヒーティングの性能・スペックを有しています。居間ではストーブ側メインバーナーで暖をとり、サブバーナーで加熱した温水を内蔵のポンプで送り各部屋を暖める方式です。SUNPOTカベックツイン\432,300(税抜¥393,000)30年位前の新築着工ブームで北海道のハウスメーカーやビルダーがローコスト住宅でもセントラルヒーティングが使えるとの触れ込みで普及しました。当時は各部屋にパネルヒーターを設置しても居間だけは石油ストーブが欲しいと言うオーナーが以外に多かったのです。「セミセントラル」と言う呼び方もされています。ストーブの裏側は配管スペースとなるため、横面から見ると配管や計器がむき出しになる場合が多く美観が損なわれます。現在新規で設置を希望される方は少なく、需要は多くありません。メンテナンスは高額で、分解整備と不凍液の交換を同時に行うと10万円を超えるのが相場で、総合的な評価はデメリットが先行します。※弊社ではツインヒーターのメンテナンスは行っておりません。表示されている価格は参考価格です。お見積時に値引きされます。集中換気暖房システム特徴・性能このシステムは天井裏に暖房ユニットと換気ユニットが一緒に埋め込まれています。この両方のユニットの働きにより各部屋に温風を送って同時に換気も行います。維持管理の基本はこまめなフィルター清掃(1次側)が必須ですがこれを怠ると「ハウスダスト」が内部で目詰まりし、送風の効率が低下して家が寒くなったり結露が発生したりします。1次側を通過してしまった埃や塵は2次側のフィルターに集積されます。この2次側を清掃するには本体の分解が必要で、プロの技術者がメンテナンスを兼ねた清掃を行います。【プロの清掃メンテナンスとは】お客様が普段掃除する1次側フイルターより更に奥にある2次側フィルターを本体の分解後に取り出し、目詰まりの原因である微細なハウスダストを清掃します。熟練の作業員が分解した機器の経路等もきれいに清掃し回転の負荷を軽減するので作業後は換気及び暖房の効率が確実に上がります。作業時間と料金は機種により異なります。暖房ボイラーは給湯ボイラーより運転時間が長い!働き者の暖房ボイラーは給湯ボイラーよりも運転時間が長い!「暖房ボイラー」は1年の内で寒い間しか使用しませんが、その期間の運転時間は「給湯ボイラー」の数十倍になります。真冬は夜間でも1日中家を暖め続けていることからしてもわかりますね!燃焼効率の低下は運転時間に比例します。壊れないで運転を続けていても燃焼の効率が低下して行き無駄な燃料を消費することになります。メーカーの設計耐用年数も各社10年になっていますので、早目の取替を考えましょう。冬は1日中運転しています。ご存じですか888は「自己管理責任」の始まりです!10年を超えると事故原因が製品であっても責任を問えない!「長期使用製品に関する法律」により石油給湯機や暖房ボイラー、ストーブ等の石油燃焼機器は製造から10年でメーカーの賠償責任が消滅します。※製造物責任(PL)法により製造元より出荷され流通された日から起算し10年で時効となる。そのため10年が迫ると「88」や「888」等の表示が出たり、法定点検を知らせるハガキが届きます。ここで使用者は有料で点検を受けるか判断しなければなりませんが努力義務になります。故障するまで使い続けても何ら問題はありませんが、前述の通り製品が原因で起きた火災等の事故であっても賠償責任期間の10年が過ぎていると製造元に責任を問えません。10年過ぎると自己管理の責任が発生します。セントラルヒーティングのよくある質問とお問合せボイラーに不凍液不足のエラーが出ました暖房ボイラーですが液晶表示に「430」の数字が出ました。取扱説明書を読むと「暖房水不足」とあります。修理かメンテナンスをお願いできますか?使っていても良いでしょうか?どうして減ったのか調べます暖房水(不凍液)が減る原因は「半密閉」又は「密閉」方式かで対応が異なります。A.半密閉方式:自然蒸発又は液漏れで減る。B.密閉式:膨張タンクの故障か液漏れで減る。※密閉膨張タンクは床下等の隠蔽部に置く場合が多いまずお宅のシステムが上記のどちらか調べてから適切な修理とメンテナンスを実施します。この種のエラーは危険ではなく、修理するまで使っていても問題ありません。膨張タンクは目立たない所にあります。セントラルの電気ボイラーを灯油かガスにしたい!現在電気の暖房ボイラーを使っています。冬場の電気代が高くて灯油のファンヒーターを焚いています。灯油を使うならボイラーを取り替えたらと考えています。どんな熱源のボイラーでも対応します高額になった電気代ですが、1月の電気代が10万円になったというお宅もあります。ガスも灯油も値上がりに対しては例外ではありませんが電気程高額にはなりません。弊社ではどちらのボイラーでもお取替が出来ますのでお問合せ下さい。同じ電気でも寒冷地エアコンは別格であり、かなり電気代は節約できます。これ等を総合的に判断してご提案できます。ガスでも灯油でもOKです!日立の暖給ボイラーと同等品の交換は可能ですか?15年を超える日立暖給ボイラーですが、屋外に室外機がありヒートポンプ式と聞いています。同じような電気ボイラーと交換は可能ですか!ヒートポンプの2缶式です。現在1缶2水路式の電気ボイラーはありません!当時は画期的だと言われたヒートポンプ暖給2缶式電気ボイラーですが、現在は「日立」自体がこの分野から引き上げており、他メーカーでも同じ仕様はありません。取替えるのであればそれぞれ単品で、給湯はエコキュート、暖房はエコヌクール(三菱)であればヒートポンプ式で揃います。エコヌクールは40°Cの温水で床暖房を推奨しているため、パネルヒーターになるとパワー不足が目立ちます。このため寒冷地エアコンとの併用をお勧めします。【重要】10年プランは満了時に点検案内をして希望者に無料点検を実施します。北海道のエアコン普及率は急速に伸びています。普及率40%2030年・予測70~80%上のグラフは各方面のデータを解析して平均を表しています。電気代を調べてみました!最新型寒冷地エアコンの電気代はどのくらい?おおよそ、リビングと食堂を併せた広さ14畳の空間を1日中暖めても僅か200円で済みます。1ヵ月で約6,000円の電気代です!※10年前から見て17%以上節約になっています。以下は弊社のお客様宅に出向いた時のお話です。電気代が高くて困っています現在、家の暖房は「蓄熱暖房」です。昨年位から冬の電気代が10万円を超える月があり入替を検討しています。暖房をエアコンに替えて本当に部屋が暖かくなるでしょうか?家の断熱性能も考えましょうそもそも寒むくて「蓄熱暖房」を採用したと言うお宅では、エアコン単独の暖房に切換えるには詳細な現地調査が必要です。家の間取りや構造、家族構成など色々な要素を基に設計します。それによりエアコンの台数が増えたり、能力アップを検討します。窓断熱改修を済ませてからか、既存の暖房と併用して利用する方法も考えられるので十分に検討されることをお勧めします。最新の寒冷地エアコンは外気温が-15°Cまで下がっても60°C送風の通常運転ができます。-20°Cでも55°Cの送風を可能にしています。電力消費量も10年前の機種と比較して約18%程度の省エネになっていて、200円の電気代で約14畳の空間を1日中適温に保つことができます。帰宅や起床で部屋を急速に暖めたい場合はどの位の時間で部屋が温まるのか?データによると5°Cの室温でエアコンの設定を30°Cにすると約15分で室温が20°Cに達しました。※参考資料:三菱電機ズバ暖霧ヶ峰(4KW.200Vクラス)三菱電機の霧ヶ峰は全て日本製です。静岡の工場で製造され全製品が厳しい検査を受け出荷されています。日本製です!エアコン工事の見積りが高いのは何故?購入を検討する際に見積でよくつまずくのが電源工事です。取り付けるエアコンには必ず専用のブレーカーを設けて室外機まで配線が必要です。このため見積書には「電源配線工事」が追加されます。既存の電気設備が古かったり室外機までの距離が長かったりすると簡単に数万円アップしてしまいます。機器の価格ばかりに目が行って、施工費を予算に入れないと失敗するので注意しましょう。既設セントラルと併用して使用すると燃費と快適性が向上します。ガス料金が高騰して既設の設備を見直すお宅が増えています。この場合いきなり全面改修ではなく既設のセントラルヒーティングと寒冷地エアコンを併せてご使用される方が増えております。気になる電気代ですが、ヒートポンプ方式のエアコン暖房は消費電力が大幅に抑えられます。エアコンの100Vと200Vはどちらがお得ですか。かかる電気代は基本的に同じですが、100Vより200Vは倍のパワーがあります。このため部屋を暖める(冷やす)力が強く、設定温度に早く到達して安定維持できます。この点で考えるとやはり200Vが経済的に優位だと考えられます。弊社では能力の小さなエアコンでも200Vを勧めています。