人命保護を第一に考えた泡消火システム。近年、放火による突然瞬く間に炎が燃え広がる火災が発生しています。この様な状況下においては避難することはもちろん、まして消火器等で火を消すことなど非常に困難であることは新聞等の報道で既にご存知の通りです。使用されている消火剤です。省スペース本体は標準的なロッカーの約半分のスペースで設置できます。簡単な配管工事だけで設置できます。1台分とほぼ同様の費用で設置できます。ヘッド及び放水管で構成されています。壁面などに設置された手動操作装置を開くことにより、天井面に設置された消火剤放出ヘッドから消火剤が放出されます。(放出時間は25~35秒)※液体燃料の火災は点火後、急速に拡大します。消火剤は航空機火災などの消火剤としても多く使用され、ガソリンなどの火災には特に有効とされています。NAP-Fシステムは、消火剤量80Lタイプと150Lタイプの2種類があります。設置状況に合わせて適合する機種を選定の上ご使用ください。NAP-F80(80L)床面積20m2(12畳)以下程度のエリアに対し設置することが出来ます。放出ヘッド最大設置個数は4個以下としてください。NAP-F150(150L)床面積40m2(24畳)以下程度のエリアに対し設置することが出来ます。放出ヘッド最大設置個数は8個以下としてください。注:機種選定はヘッド個数を優先してください。対象用途の都合で消火剤量が不足する場合は、装置を増設することで対応が出来ます。NAP-FNAP-Fに関するお問合わせ・ご相談はお気軽にこちらまで。担当:玉井メールでのお問合わせお問合わせご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問合わせください。「ISO9001」の認証を取得しました。Reserved.このサイトではCookieを使用しています。Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」をクリックしてください。詳細はクッキーの利用についてをご覧ください。