お客様向け個人のお客様ここから本文です。JavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。特長12お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。シンプルデザインのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。汎用性の高いミドルタイプに加えて、リニューアルに適したワイドタイプ。ミドルタイプスリムタイプ160mm83mm202mm奥行:78mm(全タイプ同じ)ワイドタイプ取付面が大きく既設器具からのリニューアルにおすすめです。幅広く、汎用的な用途におすすめです。カチッカチッカチッ器具の開梱1本体・プレートに分解2本体の取り付け3電源線、信号線、アース線、蓄電池コネクタの接続4プレートの取り出し5プレートの取り付け6非常用光源LEDコネクタの接続7ライトバーの開梱8ライトバーの仮吊9調光線、電源用コネクタの接続ライトバーの取り付け脚立の昇り降り回数3回脚立の昇り降り回数1回奥行:120mm120mm簡単で明瞭なフラット面の階数表示階数表示シールに光が照射されます。常用光ユニットの形状により添付可能※ワイドタイプのみ※ワイド・ミドル・スリム・コーナータイプ右ページから抽出された内容ン。天井と壁面に取り付け可能な一体型階段灯シリーズに、におすすめのコーナータイプをラインアップ光が隅々まで届くよう設計された本体形状と、角型の常用光ユニットにより階段室全体を明るく照らします。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。常用光ユニットを開けるだけで交換できます蛍光灯センサなし器具から、一体型階段灯に改修すると年間約75%節電が可能。階段室に特化した配光両端の非常用光源により空間をムラなく照射簡単に蓄電池交換が可能年間約75%節電が可能リモコンの点検スイッチを押し、定格時間の非常点灯確認ののち結果を充電モニタに表示。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。(Y=1.5mH=2.0m)※床面照度は火災時1lx*以上確保と法令で定められています。126条の5第二号より)*LEDの場合は常温時に蛍光灯と同様、2lxを確保することで上記基準を満足するようにしています。2lx※確保X+一体型階段灯NNCF421355.1m直管LEDNNFF41835T4.8m蛍光灯FSS41887N5.0mX+=6.7mY(階段幅)=1.5mH(器具取付高さ)=2.0mX+YH■非常時配光図(NNCF42135LE9)工具なしで、常用光ユニットを本体から外します。常用光ユニットを本体にセットコネクタを外し蓄電池を交換します。:NTタイプ(NNCF42135LE9)、消費電力(100V)常時29.6W、調光時10.7W。(土日休み)を248日、1日のうちAM8:00~PM8:00の12時間を稼働時間と想定。75%節電!人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電。ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リニューアルプレートリニューアル時、既設器具が一体型階段灯シリーズ器具本体よりも大きなサイズの場合、器具跡が隠れるリニューアルプレートをご使用ください。取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート直付タイプ天井埋込タイプ(加工対応)(直付タイプ40形)リニューアルプレートと一体型階段灯との組み合わせリニューアルプレート(直付タイプ20形)直付タイプFK1400028A27,000円FK1200028A17,000円天井埋込タイプ加工対応(FKH14000)加工対応(FKH12000)40形40形20形20形キーワード検索マイバインダーマイバインダーは空です。Corporation。