)の貯蔵又は取扱いが条例第4章の規定に適合していること。法第17条の3第1項の規定が適用される防火対象物の消防用設備等にあっては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定に適合していること。消防長に2通提出するものとし、当該届出書に添付する消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書とは、次の各号に掲げるとおりとする。消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、令第2章第3節及び規則第2章第2節に規定する基準並びに危令第3章第4節及び危規則第4章に規定する基準に適合していると認めるときは、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。消防長に2通提出するものとし、当該届出書に添付する図書は、次の各号に掲げるとおりとする。内容と同一の場合は、当該図書の提出は要しない。消防長は、前項の届出書を受理したときは、法第17条の3の2に基づく検査を行い、前条第2項の基準に適合していると認めるときは、その1通に検査済の印(様式第7号)を押して返付する。添付しなければならない。消防長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済の印(様式第5号)を押して返付する。条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項で、この規定を準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第1号(第33条第2項でこの規定に準じて取り扱う場合を含む。)、第34条第5号及び第39条第4号の規定による標識、掲示板及び表示板等は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に掲げる大きさ及び色によるものとする。