8戸)「103号室のトイレの水が流れない」と、不動産屋さんからご依頼いただきました。汚水が溜まっている状況103号室につながっている第1桝と第2桝の汚水が溜まっているので、第2桝と第3桝の間で何かが詰まっていると予測できます。第2桝~第3桝間でペーパー・流せるシート・木の根が排出されました。管内カメラで中の状況を確認したところ、管の破損はなかったが、管のつなぎ目から木の根が中に侵入し成長し伸びていた。その木の根にペーパーが引っ掛かり閉塞したという状況でした。若干、管のたるみが確認でき、汚物が溜まりやすい状態になっているので、トイレの水は多めに流してほしいとアドバイスさせていただきました。今回の原因:コンクリート桝の隙間と、コンクリート桝と塩ビ管の継ぎ目から木の根が侵入した事による閉塞。今後の計画:桝を小さめの塩ビ素材に取替え、木の根の侵入を抑える。他業者に詰まり解消してもらったばかりなのに、またすぐに詰まってしまい依頼しました。こんなに木の根が侵入していたとは、とても驚きでした。カメラで中の様子も確認できたのが良かったです。