※同時並行で行われる工程もございます。確認、精査をいたします。STEP3詳細見積(1週間)PPA単価決定STEP4内示・契約協議(1ヶ月)STEP5建築確認申請(2~3ヶ月)申請が通る見込みが低い場合、お断りすることもございます。解約は地盤調査費用をご負担いただくことがあります。2~8ヶ月ほどかかります。き場の確保(300kWシステムで500m2程度)施工期間は300kWシステムで約2ヶ月(規模による)300kwシステムは駐車場105台相当となります。設置場所が土、またはアスファルトであること休日も含めて太陽光発電の電気を消費いただけること傾斜面、コンクリート地面、積雪60cm以上、パネル容量300kW未満に関してはお断りさせていただくこともございます発電設備・カーポートの所有はPPA事業者になりますが、保安規定上、キュービクルの「設置者」はお客様になります。太陽光発電設備もお客様構内の一設備となり、お客様の電気設備と切り離すことができません。お客様の電気設備に異常が生じた場合(電気系統のリレーが感知した場合)太陽光発電設備を切り離すまでを保安規定に基づく電気主任技術者にて対応いただく必要があります。切離後の太陽光発電設備の調査はPPA事業者となります。キュービクル内に改造されたOVGR/RPR/ZPD及びこれらの管理・点検は、電気主任技術者にて保安規定上お願いすることになります。上記の通り太陽光発電設備を切り離すまでを電気主任技術者に対応いただくため、これに必要となるOVGR/RPR等の点検管理は電気主任技術者にてお願いいたします。太陽光発電設備を導入することにより既設キュービクルを改造する必要があり、改造後のキュービクル内に機器の設置があるため、電気主任技術者の委託費用が増額する場合があります。資料ダウンロードお見積り・シミュレーション。