今度初めて「スラブ配管」をするんだけどどうすればいいの!?教えて!こういった疑問に答えます。前置きメッセージ本記事では電気工事の「スラブ配管」について解説します。「具体的な作業手順を教えて欲しい」こういった方向けの内容になっています。スラブ配管は簡単にいうと「建物の骨組み段階で先行して配管する作業」というのがしっくり来ると思います。基礎知識から施工方法、施工のポイントを解説、現場で役立つ知識をお届けします。・コンクリ強度を保つため細かいルールがある・配管には後々通線をする新人の頃は「何の為の作業」なのかが理解できず、言われたままに仕事してた。・コンクリ強度を保つため細かいルールがある・配管には後々通線をする新人の頃は「何の為の作業」なのかが理解できず、言われたままに仕事してた。重要なことは上記のツイートが全てですが、それだとイメージが湧きにくいと思うので本記事で深堀りしていきます。スラブ配管とは?スラブ配管とは躯体工事(建物の骨組み段階)でコンクリートを打ち込む前に配管をする作業です。鉄筋工の配筋が終わった後にスラブ配管の作業に入ります。エレ子どうして躯体の早い時期にスラブ配管をする必要があるの?でんちゃんなぜかというと、配線のルートを先行して作る作業だからだよ。躯体段階で配管をすることで内装工事(建物の仕上げの工事)での配線が楽になります。後の作業工程を大幅にカットするメリットがあります。スラブ配管と後施工配管の違い具体的に、スラブ配管と後施工配管の作業工程の違いをまとめました。上記の通り、後施工配管の方が作業量が多くなります。エレ子へぇ〜、こんなに差が出るんだね。スラブ配管をするメリットが分かる気がするでんちゃん躯体工事では比較的電気工事はヒマな時期だから、余裕をもって作業できるんだよ。電線管を通す穴を開ける際に使用します。電線管を通す”丸い”穴を空けるための道具、スラブ配管では床に敷かれたデッキプレートに穴を空けます。ちなみに、下の階層に鉄の切り屑が落ちないように「ストッパー付きセンタードリル」を使うと安全。電線管を鉄筋に支持(縛り付ける)為の工具。元々は鉄筋工がメインで使う工具ですが、電気工事でも使用することになります。215スラブ配管の施工方法スラブ配管には、コンクリートの強度を落とさないように細かな配管ルールがあります。施工をしたあと検査を受け、問題なければコンクリート打設に入ります。梁へ並行配管は500mm以上離隔する配管同士は30mm以上間隔を開けるスラブ配管の施工手順スラブ配管の施工手順について解説していきます。初心者の方に向け、基本となる配管方法で進めていきます。施工手順1穴を空ける2PF配管(CD管)を配管3配管を結束する1穴を空けるドリルドライバーなどの回転工具を使いホールソーで穴を開けます。ホールソーのサイズは通す電線管のサイズに合ったモノを使います。・PF管(CD管)サイズ16だと21mm・PF管(CD管)サイズ22だと33mmポイントとしては電線管に対して大きすぎず、小さすぎずが理想。穴が大きいとコンクリート打設の際にスキマからコンクリートが漏れてしまうから。一方で小さ過ぎると電線管が入りません。2PF配管(CD管)を配管する開けた穴に合成樹脂管(PF管又はCD管)を鉄筋の下に這わせ配管していきます。画像は見やすいように鉄筋は簡略化しています。スラブ配管工事においてはこの配管作業が最も重要で、コンクリートの強度を落とさないように細かいルールに沿った施工をしていく必要があります。配管ルールの例エレ子えぇ〜こんな細かいルールがあるの!?ちょっとぐらいおおめに見てよ〜でんちゃんダメダメ!コンクリートの強度を落とさないためのルールで、建物の安全に関わる大事な部分なんだよスラブ配管には細かいルールがあり、この後に控えるコンクリート打設は電気の自主検査、建築の検査を通さなければ工程が進みません。ココ最近では強度を落とさないようにするため、そもそもスラブ配管自体をなくす工事も増えてきています。それほどに重要な部分でもあります。3配管を結束するハッカーを使い電線管を結束線で結束してきます。結束の支持間隔は原則1m以内。注意点として結束をした際に出るヒゲ(結束線の余りの部分)は必ず鉄筋の下に向けるようにします。コンクリート打設後に結束線が床から飛び出ないようにするため。具体的に注意しなければいけないポイントは主に3つ1電線管が潰れないようにする2電線管の中に石やゴミを入れない3電線管の曲がり角度を緩やかにする1電線管が潰れないようにする電線管は潰れないように細心の注意を払う必要があります。潰れてしまうと通線ができなくなってしまうから。配管後は色んな人が鉄筋の上を歩きます。中には配管を踏みつけてしまう人もいるので、施工後はこまめにチェックする必要があります。2電線管の中に石やゴミを入れない電線管の中に石やゴミが入ると通線時にひっかかり、ケーブルが通らなくなる場合があります。配管を上向きに立ち上げる場合、ゴミが入る可能性があるのでガムテープ等で管口を塞いでおくと安心です。3電線管の曲がり角度を緩やかにする電線管の曲がり角度がキツくなると通線が難しくなります。緩やかな角度で配管することが重要。スラブ配管はコンクリート打設で見えなくなる配管なので、見た目よりも配線のしやすさを重視するべき。多少見栄えが悪い大きな曲がりでも、先述の配管ルールを守っていればOKです。通線の事を最優先にしましょう。後々する配線のことを考えて作業しなきゃいけないんだねでんちゃんその通り。当サイトは電気工事に関する専門的な情報を取り扱っています。電気工事士の新人さんやこれから業界を目指す方に向け役立つ内容で発信しています。んブロ|電気工事の専門サイト。