現在の設備機器や設備工事に疑問やご不満があるというかたや、今まで使っていた設備機器が壊れて困っておられるかた、もしくは新しく建物の購入を検討しているが防災設備や防犯設備をどこに発注するか迷っているというかたなど、広く設備機器に関するお悩みをお持ちのかたは、チーム★トウカイセツビまでご相談ください。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。今回は「消防設備とは」ということをテーマにして、大型建築物や商業施設などに設置が義務付けられている消防設備についてお話しさせていただいております。水・泡系消火器の中の機械泡(水成膜)消火器は、主成分が水成膜泡消火剤とフッ素系界面活性剤の2種類があります。放射時間は20秒から40秒、放射距離は4mから7mです。空気を吸引する特殊な構造のノズルが付いており、放射時にそのノズルから空気を取り込んで発泡しながら噴射します。消化作用としては冷却と窒息、および抑制となります。浸透性や再燃防止効果に優れており、特に油火災、ガソリンや灯油に対してスフレた再燃防止効果が期待できます。油の表面を覆うことで窒息作用を用いて消火することになるため、他の消火器と比べて消火までにやや時間がかかるという特性もあります。そのため、粉末系消火器と併用することで、より早く、確実な消火が行えることになります。神社仏閣などの重要文化財に広く設置されています。化学泡消火器は、A剤として炭酸水素ナトリウムを外筒に、そしてB剤として硫酸アルミニウムを内筒に充填されており、容器を転倒させることでふたつの溶剤を混ぜ合わせ、その反応によって発生する二酸化炭素を含んだ粘着性のある泡によって消火するという仕組みです。消火器をひっくり返すだけでA剤とB剤が混ざり合う転倒式と、Bざいの封入された中筒を破ってひっくり返す破蓋転倒式、ハンドルを回して中筒の蓋を開けてから転倒させるハンドル式の3種類がありますが、転倒式はなにかのきっかけで倒してしまったり、あるいは小脇に抱えただけでもA剤とB剤が混ざり合い、化学反応を起こしてしまうため、現在では製造されていません。A火災とB火災に適応しています。炭酸ガスを主成分として、窒息作用で消火するものです。ラッパのような形状をしたホースが特徴で、薬剤に汚損がないため、特に電気設備や可燃性インクを扱う工場、レース場や空港などでよく用いられます。使用者の酸欠事故防止のため、地下や密閉空間での設置や使用は禁止されています。放射時間は10秒から20秒、放射距離は2mから3mほどです。油火災や電気火災に有用ですが、窒息作用による消火のため、再燃の危険性が大きく、完全に消火できたかどうかを注意して見極める必要があります。消化能力が優れた消火器です。ハロン1301の他にもハロン2402やハロン1211が用いられます。ハロン1301とハロン1211は高圧ガスを用いるため、高圧ガス保安法により、容器の半分をグレーに着色する義務があります。ABCすべての火災に有用ですが、冷却作用が少なく再燃の危険性が高いので完全に鎮火するまできちんと経過を見定める必要があります。まで、ありとあらゆる設備機器を取り扱っております。チーム★トウカイセツビの特長は、高品質な機器をなるべく低価格で、できる限り迅速な対応でご提供させていただけることです。チーム★トウカイセツビにはお客様のご要望やご相談の内容を的確に把握し、お客様にご納得、ご満足していただける最適のプランをご提示する高い提案力から、確かな技術力を持つスタッフによる丁寧で正確な施工工事、そしてご要望の際即座に動くことのできる迅速な対応力と、きめ細やかで安心なアフタフォローメンテナンスまで、すべての業務に関して高い品質を誇ります。チーム★トウカイセツビなら、スマホやパソコンから、24時間、365日、いつでもお悩みをご相談いただける体制を整えております。設置工事からアフターメンテナンスまでのプロフェッショナルであるチーム★トウカイセツビにまでお気軽にご連絡ください。