施工事例お客様よりリモコンに「E2」のエラーメッセージが出ているとの連絡を受けて現地訪問。「E2」エラーとは室外機内に搭載されているエンジンが途中で止まってしまう「エンスト」になり、機器診断したところエンジン点火用の点火プラグが劣化により消耗し点火不良の為、エンジンが低回転の際にエンストする現象が見受けられました。GHP(ガスヒートポンプ)エアコンは機器使用時間が10,000時間に達するか、使用時間が少なくても5年経過すれば本来室外機内のエンジン各消耗部品の交換が必要となり、車の「車検」と同じようにエンジンオイルの交換や点火プラグ、エレメント類ベルト類といった消耗部品を定期的に交換します。エンジン消耗部品の交換は大阪ガス保守契約を締結して頂きますと点検サイクルに基づいて「定期点検」として各部品を新品交換いたしますが、保守契約に未加入の「未契約」のお客様に関しては定期点検が実施されず故障都度修理対応するかたちとなります。より定期点検未実施の為エラー原因となった点火プラグの他にエンジンオイルや各消耗部品も劣化していた為「スポット点検」を提案いたしました。「スポット点検」とは未契約のお客様に定期点検と同様の作業を有償で実施する内容となります。施設でご使用の室外機は当該機器を含めて全5台設置の為、5台分のスポット点検の御見積りを提案。お客様より早期の発注を頂き各機器のスポット点検実施。いずれの機器も運転データ確認良好の為、作業完了となりました。点火プラグ、燃料ガスホース、ホースクリップ、ドレン充填石の新品部品となります。左記の旧部品となります。ドレン充填石は担当者コメント欄参照お願いいたします。旧エンジンオイル抜き取り後、新品オイルを補充しています。お客様からのコメント対応して頂いてからリモコンにエラーが出なくなったので助かりました。暖房が効かなくなると冬場倉庫内で作業している従業員が極寒やからねー。何かあったら連絡させてもらいます、ありがとうございました。担当者からのコメント今回のような点火プラグの劣化が原因となるエラーの他にもベルト類が劣化により切断し空調が効かなくなるケースもございます。スポット点検費用の御見積りのみでの対応も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。補足となりますが...エンジン各消耗部品の写真に白い石のような部品が入っていますが、こちらは「ドレン充填石」で室外機内エンジンの排気ガスが酸性の成分を含んでいる為、排気ガス排出時に酸性成分を中和させる為のアルカリ性の特殊な石になります。石は消耗していくと徐々に小さくなるので「交換」ではなく「補充」対応によりエンジン各旧部品の写真には写っておりません。修理GHPエアコン室外機の点検をしてほしいと連絡があり、一度現地に訪問し対象機器確認を行いました。スポット点検作業の見積書を提出後、受注頂いたので現地へ点検作業で訪問。GHPエアコン室外機にはガスエンジンでコンプレッサーを駆動しているために、エンジンの消耗品の交換が必要です。今回、点検を行う室外機は5年または1万時間のいずれかの早いほうでの点検サイクルをメーカーで定めております。お問い合わせいただきましたお客様の点検実施機器は5年経過せずに運転時間が1万時間になりましたので点検が必要になります。点検での作業はメーカー資料を参照し以下の消耗品の交換をします。エンジンオイル、エアエレメント(エアフィルター)、オイルエレメント(オイルフィルター)、点検プラグ(スパークプラグ)、コンプレッサーベルト、発電機ベルト、ドレンフィルターです。交換作業は1台当たり約90分ほど室外機を停止しなければならない為、夏の暑い時期や冬の寒い時期の点検は出来るだけ避け今回のような中間期に点検作業を行うのが望ましいと思われます。消耗品を交換して運転確認を実施、オイル点検表示(点検告知エラー)のリセットを行いました。現在はエラーも消え、快適にご使用いただいております。