信号系統には本商品のみ接続してください。2AC100V∼242V1■コントローラAREAS基本構成コントローラ端末器具NND27020DMX512信号最大200m最大接続台数16台(AC100Vの場合)31台(AC200V・AC242Vの場合)(系統の一番最後に接続する灯体までの距離・ケーブル+器具の長さの合計)信号入力ケーブルNND26905(1m)電源入力ケーブルNND26907(1m)信号中継ケーブルNND26906(1m)電源中継ケーブルNND26908(1m)※連結設置の場合、連接用ケーブル(NND26996、NND26998)をご使用ください。DMXスポットライト配線長:最大約5m(線径2mm2の場合)※1・※2電源ユニットからの接続可能台数:5台※2配線長:最大約62m(線径2mm2の場合)※1・※2電源ボックスからの接続可能台数:4台/1系統※2電源ユニットNTN81997KLI9AC100V∼242VジョイントBOX※3※11系統あたり・電源ユニット1台あたりの配線長距離は、電源ユニットから終端器具までの距離です。口出し線を含みません。※21系統・電源ユニット1台に接続可能な台数と終端器具までの配線長距離の組み合わせは一例です。その他の組み合わせについては、承認図をご参照ください。※3ジョイントBOXは別途ご用意ください。承認図をご参照ください。※チャンネル自動設定機能があるため、信号系統には本商品のみ接続してください。■コントローラAREAS演出コントローラ(EIAラック組込型)EMIT-AXR(Ethernet/DMX変換装置)NQ79028NND27020■コントローラA1タイプa演出プログラム自動再生器NND27010Z■コントローラAt演出プログラム手動/自動再生器NND27000K基本構成コントローラ端末器具電源ユニットNTN81997KLI9AC100V∼242VAC100V∼242VジョイントBOX※3ジョイントBOX※3DMX512信号最大200m(コントローラから一番最後に接続する器具までの距離。DMXフットスタンド配線長:最大約6m(線径2mm2の場合)※1・※2電源ユニットからの接続可能台数:10台※2電源ユニットNTN81997KLI9AC100V∼242VジョイントBOX※3※11系統あたり・電源ユニット1台あたりの配線長距離は、電源ユニットから終端器具までの距離です。口出し線は含みません。※21系統・電源ユニット1台に接続可能な台数と終端器具までの配線長距離の組み合わせは一例です。その他の組み合わせについては、承認図をご参照ください。※3ジョイントBOXは別途ご用意ください。※4ケーブルは別途ご用意ください。承認図をご参照ください。※チャンネル自動設定機能があるため、信号系統には本商品のみ接続してください。DMX512信号最大200m(コントローラから一番最後に接続する器具までの距離。口出し線(往復分:64cm)を含みます。ない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。電源ボックス接続可能台数注)DMX受信部のある機器を接続する場合は、その機器を1台分として計算してください。(キャブタイヤケーブル)※1系統あたりの配線長距離は、電源ボックスから終端器具までの距離です。注)1系統に接続可能な台数と末端器具までの配線長距離の組み合わせの1例です。その他の組み合わせについては承認図をご参照ください。コントローラAREAS演出コントローラ(EIAラック組込型)EMIT-AXR(Ethernet/DMX変換装置)NQ79028演出パターン選択器EDL10011■コントローラMNND27020■コントローラA1タイプa演出プログラム自動再生器NND27010Z■コントローラAt演出プログラム手動/自動再生器NND27000K1口出し線電源ユニットNTN81997KLI9※11系統あたり・電源ユニット1台あたりの配線長距離は、電源ユニットから終端器具までの距離です。口出し線は含みません。※21系統・電源ユニット1台に接続可能な台数と終端器具までの配線長距離の組み合わせは一例です。その他の組み合わせについては、承認図をご参照ください。※3ジョイントBOXは別途ご用意ください。※4必要芯数は承認図をご参照ください。※チャンネル自動設定機能があるため、信号系統には本商品のみ接続してください。口出し線配線長:最大約5m(線径2mm2の場合)※1・※2電源ユニットからの接続可能台数:15台※2配線長:最大約66m(線径2mm2の場合)※1・※2電源ボックスからの接続可能台数:11台/1系統※2電源ユニットNTN81997KLI9電源ボックスデジタル・屋内用EDL10001ZジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※3ジョイントBOX※322222222AC100V∼242VAC100V∼242VDMX512信号最大200m(コントローラから一番最後に接続する器具までの距離。電源ボックス接続台数:16台注)DMX受信部のある機器を接続する場合は、その機器を1台分として計算してください。コントローラ電源ボックス端末器具21使用ケーブル:KPEV-S相当0.3mm2∼0.9mm2-2ペア600Vキャブタイヤケーブルシールド付き又は低圧用ケーブルシールド付き(一部除く)0.75mm2以上※4NND27010ZNND27000K電源ボックス:EDL10001Zの場合電源ボックスデジタル・屋内用EDL10001Z電源ボックスパラレルDC30V・屋内用EDL10002Kキーワード検索マイバインダーマイバインダーは空です。Corporation。