空調システムVAV方式VAV空調機+VAV方式。部分負荷時にも、除湿量を確保。維持し、風量を可変として負荷変動に対応します。部分負荷も充分除湿された空気の供給が可能なため室内湿度の上昇を抑えられます。設定値になるように冷却コイルへの通水量を制御弁(MV1)で調整します。・室内温度が設定値になるようにVAV開度を制御して、風量を可変します。各VAVの風量信号またはダンパ開度信号から必要風量を演算して、空調機インバータ(INV)により回転数制御することで、省エネルギー効果の高いシステムとなります。空気線図上の動き空気線図上の動きピックアップコンテンツテクニカルコラム空気調和機をご使用されているお客様にお役立ていただける技術的なコラムをご紹介します。カタログダウンロード製品カタログをデジタルカタログで閲覧したり、ダウンロードできます。エアクリニック空調機器メーカーの専門技術と経験を活かしたメンテナンスサービスです。事業内容を映像でご紹介します。用途別のオススメ製品を検索できます。