現在の設備機器や設備工事に疑問やご不満があるというかたや、今まで使っていた設備機器が壊れて困っておられるかた、もしくは新しく建物の購入を検討しているが防災設備や防犯設備をどこに発注するか迷っているというかたなど、広く設備機器に関するお悩みをお持ちのかたは、チーム★トウカイセツビまでご相談ください。チーム★トウカイセツビ広報担当のAです。「火を消すための設備」には屋外消火栓設備というものもあります。屋外消火栓設備とは建物の外部に設けた消火栓のことです。建物の外から放水ができ、なおかつホースを伸ばすことで建物の内部にまで侵入して消火活動ができるものとされています。そのため、屋内消火栓設備よりも強力であることが求められます。いえ、外からの放水となると高層階における火災では消火が困難になるため、屋外消火栓設備の有効範囲は防火対象物の1階及び2階部分に限定されています。屋内消火栓設備と同じ設備になります。地下式消火栓は消火栓が地下に埋め込まれているタイプのものです。地上式消火栓は消火栓が地上に設けられているタイプのものです。現在は日本水道協会の規格としては廃止されましたが、積雪量の多い地域などにおいては依然設置されています。地下式消火栓や地上式消火栓の側には、必ずホース格納箱や消火栓ボックスと書かれた赤い箱が設置されています。それらに併せてスタンドパイプが置かれていることもあります。消火栓開閉器は地下式消火栓の蓋を開閉したり、開閉栓の開閉に使用します。スタンドパイプは吐出口を地上に延長させるための道具です。地下式消火栓には吐出口がひとつだけの単口と吐出口がふたつある双口の2種類があります。地下式消火栓の使用方法を説明します。安全のために必ず手袋を着用します。ホース格納箱を開け、中から消火栓開閉器を取り出します。消火栓開閉器は大抵の場合、T字型をした金属の棒です。その短いほうを地下式消火栓の蓋の溝に差し込み、テコの原理で蓋を開けます。蓋が開くと消火栓が埋め込まれています。その消火栓の開閉栓の突起に、消火栓開閉器の長い辺の先端にある穴を差し込みます。次に格納庫からホースを取り出します。ホースが丸められて格納されている場合は地面を転がして伸ばします。折りたたまれている場合はネジ内容気を付けながら広げていきます。ホースが数本必要な場合は同じように広げてから接合部を合わせて接合します。ホースの先端に筒先を接続します。ホースのオス金具の首の部分を足で踏んで先端を起こさせ、筒先のメス金具を合わせてカチッと音がするまで押し込みます。消火栓の吐出口とホースを繋ぎます。この際、吐出口が地中深くにあって差し込みづらいようならスタンドパイプを使用して吐出口を地上に出します。ホースと吐出口がしっかり繋がっていることを確認したあと、開閉栓に差し込んだ開閉器を反時計回りに回します。ハンドルはゆっくり回していきます。急に回すと水が溢れ出て、筒先を持つ方が降り飛ばされて非常に危険です。ハンドルは上から押さえつけながら回します。なにかの拍子でハンドルが抜け内容にするためです。筒先を持つ方はしっかりと先端を火元に向け、放水します。水の圧力は想像以上に強いので、反動で暴れないよう筒先は脇に挟んで抱え、腰を落として放水します。チーム★トウカイセツビにはお客様のご要望やご相談の内容を的確に把握し、お客様にご納得、ご満足していただける最適のプランをご提示する高い提案力から、確かな技術力を持つスタッフによる丁寧で正確な施工工事、そしてご要望の際即座に動くことのできる迅速な対応力と、きめ細やかで安心なアフタフォローメンテナンスまで、すべての業務に関して高い品質を誇ります。チーム★トウカイセツビなら、スマホやパソコンから、24時間、365日、いつでもお悩みをご相談いただける体制を整えております。設置工事からアフターメンテナンスまでのプロフェッショナルであるチーム★トウカイセツビにまでお気軽にご連絡ください。