Comments今回は既存の住宅にオーブン付き薪ストーブに湯沸かし器機能をつけた薪ストーブを納品しました。設置場所の壁に穴あけ筋交が出てきてしまったがここしか穴あけの場所がないので補強して開口そこに煙突を通して1200度耐熱のセラミックウールを詰め込みました遮熱壁を取り付け下部には2箇所温水のパイプを通す穴をあけました。外部は現在こんな感じ。重過ぎたのでウインチでゆっくり下ろしました。高さは棟より60cm上の位置です。温水パイプ取り付け取り付けたパイプはこんな感じ。ステンレスのパイプに断熱材を巻き付けましたこの断熱材はマイナス57度から125度まで耐熱性があり火がついても自己消火性があるエアロフレックスでできていて紫外線や湿度などに強い耐候性のある優れた素材なんです。タンクは再び分解して壁との位置をかくにんして穴開けそして風呂用の金具を取り付けしました。短いパイプを取り付けて再びタンクの外枠を取り付け薪ストーブからタンクへ接続そして色々配管していきます。温度センサーなどを取り付けお湯の流れはこんな感じです火入お客さんに着火していただきました。薪ストーブとタンクの位置で貯湯タンク内のお湯の温度91度になってもストーブ内部で多少湯が湧く音がしますが問題なし。お湯を使えば温度は徐々に下がっていきますがお風呂に湯を張ったりシャワーを使い、キッチンの洗い物など余裕で対応できました。大成功!ちなみに今回はガス給湯器とのハイブリットで薪ストーブ側のお湯の温度が足りなくなった場合でもスイッチひとつでガス給湯器の温水がくるようにしました。お客さんも満足していただいたみたいです最後に記念撮影お客さんにいただいた地酒の日本酒!!他におからのドーナッツやお菓子もいただいて感謝感激!いい和食に合わせていただきたいと思います。今回こんな素敵なシステムをご依頼いただきありがとうございました。現場施工は朝から夕方まで4日間の工事となり今まで施工した現場の中で1台納品するのにかかった日数では最長でした。一生忘れない現場がまたひとつふえました。PMPermalinkさすがです。うちの足湯のシステムもそろそろE-ovenをリニューアルしたいので一緒にシステムを考えて下さい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。WordPress.。