送風機の釣り合い良さテクニカルコラム送風機の釣り合い良さ不釣合いをもつロータ(空調機の場合はファンランナー)は、軸受や基礎に交番的な力をおよぼすだけでなく、機械振動の原因となります。回転機器の釣合い良さを的確に定めるには、その使用状況に応じて振動・騒音などについての実験を現場または実験室において行い、その釣合い良さを決定するか、軸受けに作用する不釣合い力が軸受けの許容限に至らないように計算によって算出して釣合良さを決定しなければなりません。下表に形式・大きさおよび回転速度を異にする代表的な回転機器(剛性ロータ)について、従来の経験から得られた推奨される釣合い良さの等級を示します。●精密研削盤のといし軸、といし車及び電機子●ジャイロスコープ<表の注釈>(1):ω=2πn/60=n/9.55。ここで、nはmin-1、ωはrad/s。(2):許容残留不釣合いの各修正面への配分については、JIS本文を参照ください。(3):この規格では、ピストンの速度が9m/s以下のものを低速、これを越えるものを高速ディーゼル機関としています。(4):クランク軸系とは、クランク軸、はずみ車、クラッチ、プーリ、ダンパ、連接棒の回転部などを含む全体です。(5):機関の完成品では、そのローターの質量は、(4)のクランク軸系に属するすべての質量の合計を指します。2400送風機の釣合い良さの等級はG6.3を設計基準としています。B0905-1992)空調機組込の軸受振動は振動速度6mm/s以下を設計基準としています。B8330-2000)空調機の基礎振動は振動振幅15μm(コンパクト型は10μm)以下を設計基準としています。ピックアップコンテンツテクニカルコラム空気調和機をご使用されているお客様にお役立ていただける技術的なコラムをご紹介します。カタログダウンロード製品カタログをデジタルカタログで閲覧したり、ダウンロードできます。エアクリニック空調機器メーカーの専門技術と経験を活かしたメンテナンスサービスです。事業内容を映像でご紹介します。用途別のオススメ製品を検索できます。