木造住宅のメンテナンスと修理の事を書いています。itLinkedInPocketCopy藤沢市の「T3」様から洗濯機のコンセントにアースを付けてほしいという依頼がありました。既存のコンセントはアース線の対応になっていませんから、アース付きのコンセントに変える必要があります。問題はアースのもとをどうやって取るかです。長さ600ミリほど)を地面に差してそこまでの配線をしますから配線長が長くなると、あと付けでは体裁も悪いですし、工数がかかればそれだけ費用がかかります。そこで、昔のやり方のように水道の蛇口を利用してアースが取れないかを検討しました。水道管が鋼製で地面以下に入っていればアース棒の代わりとして利用できます。その水道管が鋼製で地面以下まで入っているかを調べる時に壁を壊して調べることはできません。最近では硬質塩ビビニール管(VP、HIVP)を使う事が多いので、それを確かめなければなりません。そのために「接地抵抗計」を使って漏電防止のための使用に堪えるか。これで地面まで鉄管を使っているか、塩ビ管を使っているかを確認します。今回は必要なレベルの抵抗がありませんでしたので、配線を外部外壁側に廻しました。【リフォーム】浴室の入口サッシが外開きになっているのはなぜ?カバー工法で対応2前述、藤沢市の「T3」様邸の浴室サッシの採寸に伺いました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。