藤枝市五十海の現場で筋違いなど確認こんにちは。現場で、金物や筋違い、屋根ル-フィングなどの状況確認しました。ここの現場は、8/30に上棟し、今は大工さんによる窓取付下地を作業しているところです。建て方してから、なんだか雨が多く、、外観はずっとこの状態です。ブル-シ-トで囲ってしまい、骨組みが見えない状態・・・そんな中でも、なんとかベランダ防水をできるようにベランダは、雨水が流れるように、勾配をとります。写真のように、ベニヤの床を斜めにし、ベランダ先端にはドブ(溝)をつくり、そこも勾配をつけドレン(桝)から水が流れでるのです。大変です!!筋違いの取付や窓下地、、問題なく取付OKです。屋根の防水としてル-フィングを敷きますが、、その屋根が壁にあたる部分は立上げなければなりません・・・その寸法は、瑕疵担保責任の標準納まりで250mm以上って決まっています。実際の寸法は350mmあったので安心ですね・・また明日は、天気予報で雨予想・・せっかくサッシが明日、現場に搬入される予定なのに雨が降ると、もちろんサッシ取付はできません。