除去したい成分に焦点をあてたクリーンな環境づくりを実現。半導体開発の現場や生産工場では単に清浄度の向上ではなく、とくに硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などのケミカルガスの除去といった特定成分の除去が欠かせません。一般空調においても幹線道路の沿線や工場地帯では、これらケミカルガスの除去が必要とされます。清潔な環境づくりがかかせません。利用形態と目的に応じて、滴下式、長年親しまれてきたスプレー式のエアワッシャを用意しています。滴下式エアワッシャ(2連1way方式)滴下式エアワッシャ(2連1way方式)スプレー式エアワッシャ洗浄水を滴下したエレメントに処理空気を接触させて、外気中に含まれる水溶性のガス成分を除去します。循環タンクが不要なため、コンパクトかつメンテナンス性に優れています。少水量の洗浄水で確かなガス除去効果を発揮セルを自由に追加することで、必要な性能を選択することが可能です。使用する水量はわずかL/G=0.01(※)です。※加湿蒸発分は含みません。補給水をエレメントに通した後、そのまま排水するため、pHや導電率による水質管理が不要です。容易なメンテナンスエアワッシャに送水する洗浄水をそのまま滴下エレメントに滴下・排水する構造で循環ポンプレス・循環タンクレスとなり、保守が容易です。使用する滴下エレメント数(セル数)を抑えて高い除去性能と省スペースを両立します。実績が生きる、新晃工業のスプレー式。新晃工業が開発したスプレー式エアワッシャは開発以来、標準として広く採用されつつ、ノズルやエリミネータの最適化をはかり、省スペース・少水量(L/G)を目指すとともに、信頼性を高めてきました。最適な噴霧粒径の樹脂ノズルを採用することで、少水量で優れた除去性能と低コストを実現しました。従来型(2バンク対向)より外形寸法を縮小ノズルとエリミネータの配置設計を見直して、2バンク対応に比べて30%以上もコンパクト化を実現しました。50%ピックアップコンテンツテクニカルコラム空気調和機をご使用されているお客様にお役立ていただける技術的なコラムをご紹介します。カタログダウンロード製品カタログをデジタルカタログで閲覧したり、ダウンロードできます。エアクリニック空調機器メーカーの専門技術と経験を活かしたメンテナンスサービスです。事業内容を映像でご紹介します。用途別のオススメ製品を検索できます。