井戸洗浄する前にカメラで状態を確認します。よる排出物は錆、砂であり、充填砂利の排出は見られませんでした。排出されたものは、主に錆、砂でした。井戸底(20.48m)まで達し、井内の水を清水まで循環させ浚渫を終えました。洗浄した後、カメラ調査で状況確認いたします。巻線の腐食欠損も見られ、充填砂利が露出している箇所が多々あります。巻線の変形もあり、既設管の形状を何とか保っている極めて危険な状態です。このようなスクリーンの状態が悪いまま井戸を使用していくと、最悪の場合巻線が崩れたり、充填砂利や地層砂を引き込んだりする可能性が高く、井戸の崩壊も想定しないといけません。今後の対策として、一刻も早く二重ケーシング管を設置することをお勧めしました。今回の井戸洗浄で、いかに「カメラ調査」が重要であるかを再認識いたしました。