太陽発電事業は、発電量シミュレーションが命運を分けると大げさなことを言ってしまったので、自分のシミュレーションがどれくらい当たっているか、答え合わせをしておきたいと思います。連系して、3年弱程のシステムで検証です。設備の仕様は、↓となります。一部15°アレイあり。Qセルズ+オムロンで、当時としては一般的な仕様です。EPC業者さんが勝手にパワコンを分散配置にしていた点は悔いが残っています(指定しなかった自分にも落ち度はあるのですが、、、)。パワコンがあちこちに散らばっているので、点検がしづらい。交流ロスもあり、マックス値が48.7kWhくらいです(スマートメーター値)。シミュレーションの方法ですが、私は多少マニアック気質(監視マニアさんには全く及ばない)があるので、多少手間のかかる厳密な計算をしています。1h毎の発電量[kWh/h]は、1h毎の日射量×パネル容量×(1-システムロス)×(1-パワコンロス)×(1-温度損失率)にて算出しています。1hあたりの発電量がパワコン容量49.5を超える場合は、49.5kWhの値を使用しています(=ピークカット考慮)←ここがポイント!前提条件は、↓です。温度損失は季節で変えています。8%メーカーシミュレーションでは、システムロスや、温度損失をもっと厳しめの数値を使いかなり控え目のシミュレーション値が出てくることが多いです。逆に、分譲業者さんは甘めの場合もあったりします(もちろん業者さんによります)。ダブル過積載以上では。私の場合は、実態値のチョイ低めを狙いにいくスタンスでシミュレーションしています。シミュレーション結果は、NEDOの日射量エクセルデータをダウンロードして、エクセルの計算シートに貼り付けると↓が出てきます。112682.08kWのシステムで、年間92,460kWh、1kWhあたり1,126kWh、平均ピークカット率が3.1%となりました。この地域は、日射量が3.87とあまり高くない地域なので、こんなもんかなと思います。シミュレーション値と過去3年弱分の実績値を比較します。実績値はスマートメータ値(中部電力カテエネデータより)です。実績ではほとんど差がないですね。パネル容量82.08kWで割って、1kWあたりの発電量を出しました。過積載で1100ちょっとなので、悪くはない数字です。最後に、シミュレーション値に対する実績値の比率です。98.7%~103.8%とドンピシャですね!ほんとは、もう少し上振れを期待していましたが、、、とりあえず、自分のシミュレーション方法やロス率等の前提条件がそんなに間違っていないことが確認できました!一安心です。それにしても、太陽光は年平均でみると安定してますね。ここはまだ3年弱のデータですが、±3%以内には収まっています。太陽光の安定性を実感しました!↓は、今年の月毎のシミュと実績データ、および、シミュ比です。7月は過去ワーストでしたが、8月で7割弱は取り戻した感じですね。現時点では対シミュ比100.4%です。月ごとでバラついても、結局はある一定の数値に収束していくはず。9月が多少悪くても、10月以降で挽回してくれるでしょう!今回のロス率や温度損失は、ある程度他の発電所の実績から採用した値でもあるので、当てに行くシミュレーション用としては、そこそこ信頼性があるかなと思います。絶対ではないのでご注意を。今回は、たまたま当たっただけの可能性もあるので、他の発電所についても検証してみたいと思います。シミュレーションに困っている方がいましたら、声かけてくださいね。需要があれば、エクセル計算シートを、提供しようと思っています。(300%以上も可)のやつを。簡易計算(年間日射量×パネル容量×(1-ロス0.8)×(1-ピークカット率)だとピークカット率をいくらにしたらよいかが、わからないと思いますので。14基運営しています。27円×1基、24円×2基、21円×6基、18円×5基(内2基は分離発注)。あともう少し増やす予定(18円×2基、14円×2基)。冬場はこんなもんです。冬場はこんなもんです。)プライバシーポリシーお問い合わせはてなブログをはじめよう!NKEさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。