ついて全自動型ウォーターサーバー事業ボトル型ウォーターサーバー事業その他の取組アクアダッシュ有機系排水と無機系排水の違いは、こちらのページをご覧ください。人に嫌悪感を与える臭気のこと。したときに生じるものです。処理水中の亜硝酸性窒素や硝酸性窒素が多いほど、浄化効率が高いことを示します。汚水中の尿が腐って分解するときに、尿に含まれる尿素やタンパク質が、アンモニア性窒素に変化します。機能を正常に維持するため、定期的に槽や付属機器の機能の状態を保守点検し、必要に応じて補修することをいいます。法的な維持管理の基準は、厚生労働省令によって定められています。浄化槽の沈殿槽などにおいて、汚水が沈殿分離され、清澄となった上層の水のこと。汚泥を返送するときに用いられます。塩素イオン放流水中の塩分の量を示したものです。普通、し尿中には約5,500mg/lの塩素イオンが含まれています。浄化によっても減少しにくい性質を持っています。乾燥焼却することをいいます。比べて、はるかに処理能力が高く、BOD除去率90%以上、処理水BOD20mg/l以下と下水道の終末処理場と同等の放流水質に処理できます。合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とした事業。処理方式の接触ばっ気法では、ろ材へ過剰に付着した生物をブロワのエアを使ってはく離させる操作のことをいいます。おいて、嫌気性微生物(酸素の存在が無い状態で生育、増殖する微生物)によって汚水中の汚濁物質の還元分解を行う処理法。気法などが代表的な好気性処理です。従来の二次処理(活性汚泥、生物膜)に高度な処理を加えたもの。高度処理に含まれます。設置者に対して直接、個人の便益につながらない生活排水の処理に係る部分を市町村が助成している場合に、その市町村に対して国が補助する仕組みのことをいいます。実施している市町村でも助成金の上限があるため、基数が限定されています。より、さらにSS、BOD、COD、T-N、T-P色度などを除去する装置。水に溶存または、コロイド状で存在する物質の色の程度を、淡黄色から黄褐色の度合いで表す指標。機能が十分発揮されてないばっ気槽からも発生する場合もあります。汚水が腐敗分解するときに生じるメタンガス、アンモニア、硫化水素などの悪臭を排除する装置。臭突の位置や高さは、付近の環境条件を考慮に入れて決めます。臭突の代わりに脱臭装置を用いる場合もあります。循環比<循環装置>日平均汚水量に対する、硝化槽から脱窒槽への循環量の比率。循環比は、窒素除去率に大きく影響するため、処理方式に応じた最適な比率を循環装置によって調整します。硝化液を脱窒槽へ循環することにより、窒素を除去する窒素除去方法の一つです。水路や河川に放流する場合に設置します。浄化槽には、し尿だけを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽があります。理念を踏まえて、工場および事業場の排水を規制し、生活排水対策の実施を推進することによって公共用水域および地下水の汚濁防止を図り、また、被害者の保護を図ることを目的とした法律。水圧を水柱の高さで表したものスカム処理施設(浄化槽など)の槽などの水面に浮上した油脂や固形物などの集まったもの。スクリーン粗大浮遊物(紙、綿、固形物)を処理工程の最初に取り除く装置。スクリーンかすスクリーンで除去されたきょう雑物。条件下で、処理槽の中に充填した接触材の表面に形成されるゼラチン状の微生物群。汚水がこの表面と接触する間に有機性の浮遊物や溶解物が吸着され、微生物に分解される。微生物を付着させた担体の層に排水を通し、BODの生物学的分解と、SSの物理学的ろ過による除去を同時に行う方法で、従来の二次処理と三次処理を一工程で行える高度処理法の一つです。接触ばっ気法で、生物膜を生成、付着させるための支持体。<全浄協>浄化槽の整備により、地域の生活排水対策を進めていこうとする1990年11月に設立された市町村の全国組織。)送気量ばっ気槽、流量調整槽など、空気を必要とする装置に送る単位時間当たりの空気量のこと。大腸菌は、哺乳類の結腸に寄生する腸内細菌で、健康な人の腸内にもいます。本来は無害ですが、腸以外の臓器に侵入すると下痢や泌尿器の感染症などを起こすことがあります。汚染の有無の指標とされ、水質検査に用いられます。水道水基準では、検出されないことが原則になっています。窒素を除去することで、生物学的脱窒と物理学的脱窒とに分けることができます。嫌気条件下で、脱窒細菌の働きによって窒素ガスへと変化する反応を脱窒反応といいます。脱リンリンを除去することで、微生物のリン過剰摂取能力を利用した生物学的方法と金属塩を排水に添加して除去する物理学的方法とがあります。担体(生物膜ろ材)微生物を付着させるために用いる粒状または、小片の材料。し尿だけを処理する浄化槽。わが国で浄化槽は、単独処理浄化槽として始まりました。750万基以上(2020年データ)とされる浄化槽の総設置基数の約50%が単独処理浄化槽とされています。より、地下水が汚染されている状態のことをいいます。ドライクリーニング排水や化学肥料や農薬なども汚染物質の一つです。使用できる排水再利用システムのこと。処理方式は生物処理と膜分離との組み合わせが主流で、使用用途により、水質基準が定められています。標準的な方式よりもばっ気時間が長い活性汚泥法のことで、できるだけ有機物を分解して、処理水を安定化させるとともに、余剰汚泥の生成量を極力抑えることができます。汚水中の砂や小さな石を沈降除去させる槽で、汚水処理工程の最初に行われます。低下が起きる危険性があります。流速を緩めて汚水に含まれている浮遊物を沈殿除去させるための槽。水の濁りの程度を示す指標。透視度計の底部につけた5号活字を初めて明らかに読み取ることができるときの水の深さ(CM)で表し、水が濁っているほど度数が小さく、水が透き通っているほど、度数が大きくなります。濃度を示す単位には、パーセント、mg/lなどがあります。グリース、油状物質などの含有量。係わる有害物質と環境項目に係わるその他に大別され、それぞれの項目について数値が定められています。排水再利用(中水道)“中水道”の項を参照。生物膜法において、生物膜が支持体(接触材、嫌気ろ材など)からはく離した汚泥のことで、自然はく離と強制はく離に大別できます。微生物群に必要な酸素を供給するための操作。気は、酸素供給と同時に汚水と微生物が十分に接触するためのかくはんの効果も果たしています。BOD除去に係わる微生物が、低負荷条件では、アンモニアの硝化に係わる微生物が発生します。ことで、一般廃棄物として、し尿処理施設で処理されます。凝集剤を含まないか、鉄系凝集剤などを用いた汚泥は、コンポスト化施設で肥料化し、濃緑地に還元利用できます。汚水などの流入により、閉鎖系水域内の栄養塩類の濃度が高まることで、植物性プランクトンが異常発生し、次第に水質汚染が進行していく現象で、赤潮や湖沼のアオコの異常増殖を起こします。ろ過、かくはん、遠心分離、乾燥などの方法があります。場合、各単位工程の機能系統を排水の流れに沿って図解したものをいいます。フロック凝集作用によって生成した大きな粒子で、フワフワした浮遊物の集合体のことをいいます。分離ばっ気方式ばっ気室の前に沈殿分離室を設けた構造の浄化槽。分離接触ばっき方式ばっ気槽の中に接触材を充填している槽の前に沈殿分離槽を設けた構造の浄化槽。大きさによって溶液中の固体粒子などを分離する精密ろ過法、コロイドや高分子量のものを分離する限外ろ過法、イオンまで分離する逆浸透膜法に分類されます。生物学的処理において、一定の微生物濃度に調整する場合、過剰に増加した分の汚泥のことをいいます。流動床スポンジ状担体や粒状の無機担体を槽内で流動させ、担体表面に付着した微生物と供給酸素により、汚水中の有機物を分解除去する反応槽のことをいいます。流入する汚水を一定量ずつ、後の処理装置に送水する機能が付いた槽。リン(燐)リンなどの栄養塩類は、河川や湖沼の富栄養化を促進することから、汚染の指標となっています。旧水道水基準では規制対象外となっていましたが、新基準では監視項目になっています。Demand)汚水中の有機物が好気性微生物の生物化学的反応によって分解される時に消費される酸素量のことをいいます。普通20°C、5日間で使われた酸素の量で示します。汚水処理では、最も重要な指標の一つです。Demand)水中の酸化されやすい物質(主として有機物)によって消費される酸素量のことをいいます。汚水を過マンガン酸カリウムと混ぜて、100°Cで30分置いたときに、過マンガン酸カリウム中の酸素がどれだけ有機物と化合して減ったかを量った値です。Oxygen)汚水中に溶解している酸素量のことで、有機物などの汚染物質によって消費されるため、汚染測定の目安になっています。合併処理では1mg/l(単独処理では0.3mg/l以上)の溶存酸素が必要です。Plastics)浄化槽の外槽の成形で用いられる強化プラスチックは、不飽和ポリエステル樹脂にガラス繊維を主な補強材として、積層形成したものです。mg/L...(ppm)水1m3(1t)中に、ある物質が50g含まれていれば、50mg/Lとなります。以前はppmが、濃度の単位として使用されていましたが、1996年4月1日から濃度の単位はmg/Lに変更になりました。Solids)ばっ気槽内の汚水中に浮遊している活性汚泥のことで、単位はmg/L。酸性、アルカリ性の強さを示す指標です。pH7が中性、7以下は酸性で、数字が小さくなるほど酸性が強くなります。7以上はアルカリ性で、数字が大きくなるほどアルカリ性が強くなります。浄化槽の放流水は、水質基準でpH5.8~8.6と決められています。Concrete)設計の自由度が高いので、限られた設置スペースやFRP製では対応できない大規模施設の場合に用いられます。Solids)水中に浮かぶ浮遊物の量で、単位はmg/L。Volume)活性汚泥を一定時間放置し、その汚泥の沈殿量をパーセント(百分率)で表したものです。Nitrogen)有機性窒素化合物および無機性窒素化合物に含有される窒素の総量。Phosphorus)種々のリン化合物に含有されるリンの総量。おいて、ISO9001の認証を受けています。reserved.Cookieの利用について当サイトでは利便性の改善や閲覧の追跡の為、Cookieを使用しています。使用に同意したことになります。設定するすべて拒否すべて受け入れる同意設定のカスタマイズクッキーを使用して、効率的にナビゲートし、特定の機能を実行できるようにします。関する詳細情報が表示されます。サイトの基本機能を有効にするために不可欠であるため、ブラウザーに保存されます。サイトの使用方法を分析し、設定を保存し、関連するコンテンツと広告を提供します。事前に同意した場合にのみブラウザーに保存されます。エクスペリエンスに影響する場合があります。個人を特定できるデータを保存しません。ActiveCookieは、ソーシャルメディアプラットフォームでのウェブサイトのコンテンツの共有、フィードバックの収集、その他の第三者の機能など、特定の機能の実行を支援します。ActiveCookieは、訪問者がウェブサイトをどのように利用しているかを理解するために使用されます。トラフィックソースなどの指標に関する情報を提供するのに役立ちます。ActiveCookieは、ウェブサイトの主要なパフォーマンス指標を理解し分析するために使用され、訪問者により良いユーザー体験を提供するのに役立ちます。ActiveCookieは、お客様が以前訪問されたページに基づいてカスタマイズされた広告を提供するため、および広告キャンペーンの効果を分析するために使用されます。設定を保存するすべて受け入れる。