SanixEye教えてください!太陽光パネル47.36kWの過積載システムでパワコン出力容量40kWにとどきません稼働開始後天気が思わしくなかったあおそら弐号発電所と参号発電所(宮崎市)ですが、GW中に晴天での発電実績データがいくつか取れました。8基=40kWの118%の過積載のシステムになっています。実際には11時や13時ごろはもちろん、正午12時でも40kwhに若干とどいていません。12時の39.19kWhです。(ちなみに11時:38.24kWh、13時:37.71kWh)このような状態なのですが、システムとして正常な範囲でしょうか?個人的には当然ピークカットが発生すると思っていましたので、せっかくのGWにも関わらずモヤモヤしています。教えていただけますと幸いです。SanixEyeこの記事を見た人に人気の記事FIT32円で66kw過積載の分譲太陽光。linkシェアするtwitter0facebook0hatenabookmark00line書いている人あおそらアラフォー九州男児の「あおそら」です。サラリーマン副業として太陽光発電に取り組んでいます。太陽光発電や個人事業に関する皆様との情報交換の場としてブログを運営しています。フォローするtwitterfacebookgooglefeedlineコメントはじめまして。アレイの仰角や方位やパネルの汚れ具合にもよりますが、過積載率118%ならピークカットはするかしないかギリギリだと思います。結晶系パネルならピーク発電量はパネル容量のやザックリ80%くらいですので、パネル47kwならピークで38kwh程度でれば問題ないと思います。PMあやぱぱさんコメントありがとうございます。いつもブログを拝見させていただいています。過積載の大家のあやぱぱさんからの「問題ない」とのお言葉ですので大変安心できました。(笑)「結晶系パネルならピーク発電量はパネル容量のやザックリ80%くらい」なんですね!総発電量はメーカシミュレーションに比べて上振れするなどと聞いていましたので、ピーク発電量も定格より高いものなのかと考えていましたが、なるほど勉強になります。PM気象条件などによります。平均気温が25度以下(20度以下ならよし)4月ー6月です。年間に1週間あればいい方で、時間も1時間ぐらいです。設備は、線路(ケーブル)損失で5%、パワコン損失5%以上を見ます。20%増し程度はメーカーの想定以内なので(5年前から許容されています)過積載とはいえません。過積載は約30%以上ぐらいのメーカー想定範囲外でないと。PM通りすがり(鬼)さんコメントありがとうございます。このことに気が付いて以降、GWにも関わらずモヤモヤしていましたので、通りすがり(鬼)さんやあやぱぱさんから回答をいただき、スッキリしました。パネルのピーク発電量も定格より高いものなのかと考えていましたが、大きな勘違いをしていたようでした。壱号機は同じパネル47kwに対して、パワコンが45kwですので、ずいぶんと贅沢をしてしまったようです。増設しないともったいないということに気が付きました。