愛知県の地下水事情と地下水活用に有用な関連サイトをご紹介致します。046-658-8736平日10:00-18:00ホームコラム愛知県の地下水事情と地下水活用に有用な関連サイトをご紹介致します。愛知県の地下水事情と地下水活用に有用な関連サイトをご紹介致します。-都道府県別データベース-愛知県の地下水事情と地下水活用に有用な関連サイトをご紹介致します。群馬県の地下水活用(再生可能エネルギー利用)について様々な観点からご紹介致します。進めるにあたり、最も重要なのは地下水の賦存状況です。当ページでは、愛知県における地下水事情と、地下水関連の有用サイトをまとめております。※当情報は2018年12月現在の情報です。ご検討の際は最新の情報をご確認ください。地下水利用における条例はじめに確認すべき情報は、自治体毎の地下水汲み上げに関する条例です。地下水利用時は、この条例に基づき、届出等を行い、採取量や井戸口径などを遵守する必要があります。愛知県では、主に以下の法律・条令による規制がかかります。)-----------------------------------------------------------<まず該当する法律・条令を確認してください>1工業用水法の対象地域を以下に示します。ガス供給業、熱供給業)の井戸のみです。該当する場合は県条例よりこちらが優先されます。(愛知県HPより)2県条例については対象地域が複雑になります。堀川以西の地域及び潮見町を除く。尾張地域1)ストレーナ深度(汲み上げる深さ)が地表面下10m以浅または2,000m以深、2)及びポンプ吐出口径6~19cm2(実質40A以下)を満たし、知事の許可を受けることが必要となります。特殊な状況や家庭用井戸を除き、実質的に新規の井戸設置が困難といえます。家庭用井戸については規制対象外となります。●県条例による規制区域(第1、2、3種共通)1)ストレーナ深度(汲み上げる深さ)が地表面下10m以浅、2)ポンプ吐出口径6~19cm2(実質40A以下)3)ポンプ定格出力2.2kW以下4)揚水量350m3/日以下(事業所ごとの合計値)を満たし、知事の許可を受けることが必要となります。新規の井戸設置においては、10m以浅で水量が確保できるか良く確認する必要があります。家庭用井戸については規制対象外となります。ポンプ吐出口径19cm2以上(実質50A以上・複数本の場合は合計)の井戸を設置する場合は設置時に水量測定器の設置、及び毎年の揚水量報告が義務付けられております。県条例に準じますが、ポンプ吐出口径6cm2以下(実質25A以下)の井戸であっても家庭用以外の井戸は設置届出と揚水量報告が必要となります。地下掘削工事を行う場合は、事前届出と地下水湧出量報告の義務が課せられます。●半田市ポンプ吐出口径6cm2以上(実質32A以上)の井戸を設置する場合は事前に設置届出が必要です。その他、基本的な内容は県条例に準じます。井戸を設置する場合は、市への事前協議が必要です。設置などが定められています。おける水質基準を遵守することが必要です。地下水そのものが基準値を超えることは稀ですが、土壌汚染由来の汚染物質が流入しているケースもあり、事前に確認は必要となります。各自治体で地下水汚染が確認された場合はデータを公表しています。下水道に使用した地下水を放流する場合、放流量に応じた下水道料金が発生します。地下水を上水として使用する場合は、原則的に取水量メーターを基準に下水道料金を判定します。熱源として使用した地下水を側溝・河川等に放流する場合は、事前に自治体へ確認のうえ、下水料金にカウントさせないことが可能な場合が多いです。影響する場合はご注意ください。愛知県は、濃尾平野に流れ込む木曽・揖斐・長良の三大河川に代表されるように、水が豊富な地域として知られています。地下水が自噴している地域も多く、古くは農業用として、高度成長期においては尾張地域を筆頭に繊維・化学工業等で地下水が利用されてきた、地下水に恵まれた県といえます。過剰な汲み上げによる地盤沈下が発生したことから、上述のような厳格な規制とともに、自治体によるモニタリングが行われてきました。現在では地盤沈下も沈静化の傾向にありますが、地下水利用の際には放冷遵守の上、沈下リスクを考慮した井戸設計が求められます。適切な計画の範囲においては、非常に水資源に恵まれた地域として、地下水の利用は有効な県です。水質・深度は地域によってまちまちで、飲用適合の水質の地域もありますが、沿岸地域では塩水傾向があるなど、事前に専門家による確認が必要です。お問い合わせアクアイースターは再生可能エネルギーを利用した超省エネ空調の設計・開発を得意としております。弊社技術にご興味がある方も協力会社として募集しております。