先週から工事に掛かっていた、母屋の隣に「はなれ」を建築していたお宅の電気工事が完了しました。こちらのお宅の母屋は「太陽光発電+オール電化住宅」なので、「はなれ」に電気を送るための分岐ブレーカーの設置に苦労しました。既存のボックス内はブレーカーと配線でいっぱいで、30Aのブレーカーを入れるスペースがありません。主幹ブレーカーの二次側は、4系統もの配線がつながっています。この配線を整理するため、既存ボックスの上部へ同じボックスを設置して、分岐ブレーカーを設置します。主幹ブレーカーの横へ負荷設備用の端子台を設けて、各分岐回路へ振り分けました。上部ボックス内の真ん中が、「はなれ」専用のブレーカーで、3P30A中性線欠相保護付き漏電遮断器を採用しました。太陽光発電システムの逆潮流回路は、既存通り主幹ブレーカーの二次側へつなぎ込みます。何事も無かった様に付いていますが、半日掛かりました。(-_-;)扉を閉めるとこんな感じです。「はなれ」の方へケーブルを配線し、宅内へ4回路の分岐ブレーカーを取付けます。玄関・ミニキッチン・トイレ完備で、卓上ミニIHクッキングヒーター・エアコンが付くので、負荷設備が結構ありました。玄関照明のスイッチは、センサー式を採用しました。暗くなって、人を感知するとスイッチが入る仕組みで、人が居なくなると自動的に切れます。この様な電気工事もお気軽にご相談ください。朝から晴天で気持ち良かったですね。今日は自宅の町内で、朝一番から用水路の清掃作業に参加してきました。この辺りは、昔から田んぼや畑が多くある地域でした。近年、後継者が減り、住宅に変わってしまうところが多く、現存する農家さんだけでは用水路の管理が難しくなっているそうで、ここ4~5年は町内の全世帯に協力を依頼しています。昨年は電工青年部の講習会があったので無理でしたが、今年は参加させていただきました。普段お付き合いの少ないご近所さんと、顔を合わせてお話できるいい機会です。今日は晴天で気持ち良かったですね。アンテナ工事・ケーブルプラス電話工事・ボイラー修理と、バタバタした一日でした。午前中、ご依頼いただいていたBSアンテナの新設工事にお伺いしてきました。スカパーをご覧になっていたので、CSアンテナの隣に設置することにしました。ケーブルは雨樋に添わせて立ち下げます。宅内へは、防雨入線カバーを使って導入します。今回は、単独配線でテレビ1台への接続です。テレビ手前でレベル測定を行い、異常がない事を確認して接続します。問題もなく、1時間ちょっとで完了しました。50インチのプラズマはいいですねぇ。行っていた、事務所倉庫新築に伴う電気工事が完了しました。今回は、電気系統の設計からお手伝いさせていただきました。照度設計ソフトを使って、各部屋の照度が適正になるようにします。倉庫部は、面積が広いのと天井高が高いため、照明器具の設置高や配置・台数で結構悩みました。工事の取り掛かりは、事務所部のフロアコンセント設置のためのボックス敷設です。お客様に立ち会っていただいて敷設位置を決め、床面にコンクリートを流し込む前にアウトレットボックスを設置します。ズレると取り返しが付かないので、しっかりと固定します。床面が出来上がると、大工さんが天井や壁を造っていきます。壁の下地が出来上がると、スイッチやコンセントを取付けるためのスライドボックスを設置して、配線工事を行います。天井面は既にボードが張られていますが、事務所部の天井裏は開放されているので、焦る必要もありません。ここは最終的にコンパネで伏せられます。照明器具の位置決めをして、配線を取り出しておきます。壁面が仕上がると、設置しておいたスライドボックスのところを開口していきます。クロス(壁紙)が貼られると、器具付けに取り掛かります。