CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2009年4月21日火曜日コンセントが短絡?朝から高速道路に乗って、西予市三瓶町へエアコン取付けにお伺いしてきました。三瓶町は、松山市から約1時間ちょっとのところにあります。今回のエリア外出張工事は、お世話になっている家電店様からのご依頼です。エアコン工事は順調に進んでいました。既存のコンセント形状が違うため交換しようと、まずコンセントの電圧を測ると・・・0V(無電圧)。分電盤のところへ行ってみると、エアコン専用のブレーカー切れていました。「な~んだ、ブレーカーが切れてるだけか。」と、そのブレーカーを入れると・・・ボンっ!(*_*)!すごい音と共にブレーカーから火花が飛び、遮断されてしまいました???「何事?」と思いながら、コンセントを剥ぐって見ると。アース端子に2本の線が刺さっている(*_*)よっぽど目の悪い方が接続したのでしょうが、短絡させるなんて。竣工チェックしてない証拠ですよね。74be16979710d4c4e7c6647856088456��00V機種(業務用冷蔵庫)を納品しての試運転で、制御基板をヤラレルことがあります。74be16979710d4c4e7c6647856088456はさん、コメントありがとうございます。見ても100V形状のコンセントに、200Vが掛かっているとびっくりしますよね。自分も以前、200Vくらってエアコンの基板を焼いた経験があるので、コンセントを差し込む前には検電するのが癖になりました。d635959e0a3b5f13eed2aa2f0aaef9c6びっくりな配線ですが、新築工事か何かのときからそのままだったのかな?それにしても驚きです。変なところに通電しないですぐ遮断されるからある意味安全ではあるかもしれませんが(笑100Vコンセントに200Vは心臓に悪いですよね。私も信じ切って別業者が施工したコンセントに新品の全自動洗濯機を差し込んだ瞬間・・・・ボン!バシャン!!ん?なに?まさか??・・・とりあえず差し込んでしまったプラグを引っこ抜き落ちたブレーカーの一次電圧を確認。206V!!やられました。『電気屋さ~ん!洗濯機のコンセントが変!』と施工業者を呼び出したのは言うまでもありません。壊した洗濯機?コントローラー交換で直しましたよ。74be16979710d4c4e7c6647856088456そういちさん、コメントありがとうございます。みなさん経験されてるんですね。100V規格のコンセントが付いていたら、子供でも差し込んでしまいますよね。いちいちテスターで検電してから差し込む一般人なんて、いませんから。竣工検査してない証拠ですよね。馬木町でボイラー取替え体調悪く。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。