先日単3切り替え工事をご依頼頂いた松戸市内のお客様宅に、今回はエアコンの専用コンセントの配線工事に伺いました。単3の切り替え工事は当店の工事後すぐに終わったようです。単相3線用で引き込み線が接続されていました。電気メーターも単3用になっていました。単3切切替後に早速保留となっていたエアコン工事を依頼したところ、200V用のコンセントが2ミリ線ではなく1.6ミリ配線が使用されているので危険です・・・・と指摘されたそうです。分電盤交換時に電圧の切り替えは当店で行いましたが、分電盤に1.6ミリの配線は無かった気がします。エアコン工事は終わったそうで、電気配線を当店で行えないか?という事での再訪問となった次第です。200Vコンセントから長押の中を電線が通っています。確かにここは1.6ミリ電線です。途中から壁の中に電線が入っています。この壁のどこかに配線が有って、そこで1.6ミリに繋ぎ替えられていると思います。目視が出来ないのであくまで予想となってしまいます。別の場所にも接続点が有った場合はまた再検討する必要が出てきます。(リフォームで新たに壁を貼られると何も判らなくなってしまう)という事で今回は新たに屋外に配管を使ってコンセントから分電盤まで新しく配線を引き直すことになりました。コンセントの裏の壁を抜きます。モルタルが硬くてビスを1発打つのも大変ですが家の外周を全て塩ビ管で施工します。ここがスタート地点です(エアコンコンセント裏)家の周りを0.7周するようです。ベントキャップの場所がユニットバスになります。分電盤からユニットバスまでは前回も通しているので問題なく配線できました新しい2ミリの配線を1番のブレーカーにいれました。コンセントで電圧を確認して作業完了です。この度も当店にご依頼頂きまして誠に有難うございます。今後とも宜しくお願いいたします。EVコンポライト千葉県白井市にアウトランダーPHEV用充電設備の工事で伺いました。千葉県内のお宅にEV充電コンセントの工事で伺いました。BYDのATTO3です。走っていないので初めて見ましたが調べてみるとこれから増えていきそうです。東京MXが映らない千葉県松戸市に伺いました。今迄も東京MXの受信状況がイマイチだったそうですが最近は殆ど映らなくなったそうです。室内で測って見ました。NHKなど広域局は最良値です。お宅に電気工事で伺いました。ダイニングの引っ掛けシーリングの電気を近くのコンセントから取っているらしいです。家の一部の電気が点かなくなった千葉県の野田市に電気のトラブルで伺いました。前日の夜帰宅したら洗面所周りの電気が点いたり消えたりしていたそうです。ブレーカーは上がったままでしまいには点かなくなったそうです。ガス漏れ修理NEXT古河市エアコン取付サイト内検索アンテナ工事など各種料金のご案内です。アンテナに関するトラブルをご紹介します。東京MX・千葉テレビ・テレビ埼玉(テレ玉)が映らないお客様へのご案内です。お客様から寄せられるよくあるご質問です。各地域の施工事例をご紹介します。当店をご利用いただく際にご確認ください。(9)キャッシュレス決済OK!各種クレジットカード、スマホ決済、電子マネーをご利用できます!お電話でのお問い合わせ0120-289-237受付時間:AM9:00~PM:5:00携帯からもお電話いただけます。電話は転送になっている為、作業中やお客様と会話中は電話に出られない場合がございます。繋がらない場合は、時間を置いてお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。千葉、埼玉、茨城が工事可能エリアになっております。その他の地域の方はお問い合わせください。