バックアップ時の出力電圧をテスターで測定すると80~85Vくらいしかないのは何故ですか。Information社会システムTOPサイトマップお問い合わせホーム>無停電電源装置(UPS)>サポート/サービス>FAQ/よくあるご質問>無停電電源装置(UPS)トラブルシューティング>バックアップ時の出力電圧をテスターで測定すると80~85Vくらいしかないのは何故ですか。(矩形波出力タイプ)のUPSは、バックアップ時の出力波形をテスターで測定すると80~85Vの値が表示されます。正確に測定するためには、「真の実効値」を測定できる電圧計をご使用下さい。一般のテスターは入力電圧波形が正弦波のときだけ正しい実効値が測定できます。▲上へ戻るオムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。重要なお知らせご愛用者登録ご愛用者登録メルマガ。