部品があるかどうかは、仕入先経由で急ぎ調べてもらいます。現状をご説明させていただき、部品がある場合の修理見積もりと、新しく取替える場合のお見積りを提出させていただくことになりました。なんとか部品の在庫がある事を確認できたので、取替えは見送って修理の方向で部品手配。16年経過しているので、動き出したとしても他の不具合が出るかも知れないという事は強くご理解いただいてお引き受けしました。本日、部品が入荷したので修理にお伺い。雨の予報でしたが、なんとか曇り空でのスタートです。ファンモーターとインバーター基板を取外すため、分解していきます。手前にあるのは制御基板です。インバーター基板はその裏にあるため、手前のものは全部取外さないといけません。いうメンテナンス性の悪いところが、ダイキンキライなんですよねぇ...なんとか撤去。雨降るなよぉ...と念じながら作業を進めます。外したファンモーターを手で回して見ると、上段に付いていた方が少し回転が重く感じました。ファンモーターも換えておいて良かったですね。インバーター基板も新旧交代です。行って異常がない事を確認します。試運転をしている間に、配管の断熱材が劣化して銅管が裸になっていたので、、、きちっと巻き直しておきました。断熱材が取れてしまうと冷暖房効率が悪くなりますし、夏場は銅管が結露して室内側に露タレが発生しますからね。はぃ、異常もなく、無事暖房が効きはじめたので修理完了。