採風錠は最大4台まで制御できます。(2モード制御の場合のみ)●電気錠から操作盤への配線を2芯のみ(無極性)で接続することが可能です。接続した電気錠の種類を自動的に判別することができます。自動判別した電気錠の種類はメモリに記憶され、電源を落としても消えません。電気錠の接続には対応する2線変換アダプタが必要です。●電気錠の制御は、A、B、Eの各モードの中からお選びいただけます。2回線を一括制御(同時制御)することも可能です。インターロック制御に設定した場合は、UU、LL、UL(LU)の3種のインターロック制御からお選びいただけます。【インターロック制御】2枚の扉が同時に開くことがないよう2台の電気錠を制御します。解錠基本型のインターロック制御です。扉はハンドル操作だけで開けることができます。※両扉同時に開扉操作した場合は、両扉とも開きます。確実に片側の扉を施錠状態にしたい場合はLLモードをご使用ください。施錠基本型のインターロック制御です。扉はテンキー、カードリーダ、操作表示器などを使用して解錠します。片方の扉は解錠基本型、もう片方の扉は施錠基本型のインターロック制御です。施錠基本型の扉はテンキー、カードリーダ、操作表示器などを使用して解錠します。●1回線につき、2線式操作表示器SSP-Gシリーズを最大3台まで、6線式操作表示器SWP-CシリーズまたはSSP-Cシリーズを最大5台まで接続できます。外部入力(無電圧接点)により電気錠を制御できます。●JEM-A端子を備えていますので、HAシステムとの接続が容易にできます。●警報・異常(こじ開け、断線等)が発生した場合は、その内容を盤面の状態表示LEDで知らせます。ブザーを備えていますので、ブザー音で知らせることも可能です。(設定によりブザー鳴動有無を選択可能)オプション基板を利用して警報出力(無電圧c接点)を出すこともできます。●設定により、操作盤のボタン操作を無効にすることができます。EPS等共用スペースに設置する場合、不用意に電気錠が操作されることを防止できます。●オプション基板により、機能を拡張することができます。