動物病院で3日間掛けて4台のエアコン取替工事7月に3台のエアコン工事をさせていただいた動物病院で、二期工事として4台のエアコン取替工事にお伺いしてきました。×2台を、お買い上げいただきました。最初に取り掛かったのは、この大量にある室外機の中から、故障して使われていない室外機を選定して撤去するところから。この内、4台の室外機が不要なため、機器内部に残っているフロンガスを回収して取外します。こんな感じでキレイサッパリ!二段置台の上のものはまだ使っているので、取替えの際に撤去します。ここまでが先月の作業。今月10月、2日から5日までの4日間、院長先生が出張の間に取替えをしておいてほしいとの事でご依頼いただきました。犬舎のエアコン取替えからスタート。既存機はパナソニックで2011年製。動いていますが、古くなったので自動掃除機能付きに取替えます。配管は一度貫通して、檻の中を通って屋外へ。室外機はこんな感じでした。スリーブが入っていないので、気密性確保と小動物侵入防止のため、貫通スリーブを挿入しておきます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。室内配管カバーも汚れていたので、新しいものに取替えました。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。下にブロックが埋まっていますが、固着していて水平が取れないので、あえてブロックへ乗せていません。試運転を行い、異常がないことを確認して1台目完了。ワンちゃんの美容室ですよ。既存機は富士通ゼネラル、1995年製。この頃のゼネラル製品って、結構長寿です。この室外機が、あの二段置台に乗っていたやつです。28年も経過すると化粧テープはおろか、断熱材まで紫外線と酸性雨で剥がれ落ちて、銅管が裸になっていました。実は室内機の位置が低いので、穴を開け直して上の方へ新しい室内機を取付けるつもりだったんですけど、クロスを貼り替えた際に室内機を外さなかった様で、この有様です...さすがにこれが丸見えになるのは美観上ありえないので、元の位置へ取付ける事にします。貫通スリーブを挿入しておきます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。外部配管は、新しいスリムダクトで化粧仕上げ。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。試運転を行い、異常がないことを確認して2台目完了。ここまでで一日目が終了。明るいですけど、夕方5時までしか作業ができないのです。3台目は1方向吹出しの天井カセット形。三菱電機製ですが、何年式か不明。建物の図面が平成3年なので、30年超えてる模様です。これは動いていません。言うと、室内機2台・室外機1台のマルチエアコンだったそうで、もう一台の室内機を以前取替えた際に、この室内機が残ったそうです。元々の室外機はどこにあったんでしょう?建物外の配管をずべて追っていくと、室外機がないダクトを発見。この配管で間違いない様です。配管は途中で切り飛ばされていました。室外機側に接続されていた電源ケーブルは、ダクト内で接続延長されて、他の部屋の電源として使われていました。配管類は既存のものを流用できますが、電源は室内側でなんとかしなければなりませんね。外すときに思ったより重くてビックリしました...新しい室内機は開口寸法が広がります。天井開口して、新たにC形チャンネルと寸切りボルトで室内機を吊る準備を行います。配管接続口も反対側になるので、これも天井裏で経路変更。電源がないのでどうするか。建物がツーバイ方式で、距離のある分電盤から引いてくるのは至難の業。7月に新しいエアコンを設置した診察室に元々付いていて、今は使われていない天カセ室内機から電源を取ることにします。撤去して、その開口部を利用してケーブルを通していきます。先ほども書きましたがこの建物はツーバイ方式なので、天井裏に仕切板があって簡単にはケーブルが通りません。向こうの方に見える既存のケーブルが通っている穴を狙って、ケーブルを通していきます。悪戦苦闘しながらも、なんとか室内機のところまでケーブルが通りました。ここからはいつも通りに、室内機を吊り込んで配管類を接続していきます。置く場所は、足元に灯油タンクやらガスボンベやら雨水マスやら、まったく置けるスペースがないので、壁面置台を使って壁面へ置くことにします。足元がこんな感じで、脚立は揺れるしバランスは取りにくいしで、35kgの室外機を架台に乗せるのにかなり苦労しました...こういう時はもう一人居たらなぁって思います。朝イチは、昨日乗せた室外機のところで真空引き作業から。電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。背の高いガス屋さんが来ても、頭を打つことはない高さに設置しました。試運転を行い、異常がないことを確認して3台目完了です。これも1方向吹出しの天井カセット形ですが、この天井裏にはピッチの狭い梁があるため、幅の広い新しい室内機をここに収めることができません。ここには壁掛形のルームエアコンを新たに設置します。壁に穴開け作業が必要です。改正・施行がされました。建物が30年以上前に建てられていますから、建材に石綿が含まれている可能性があります。(今回はみなし作業)穴開けの際にそれが飛散しない様に施工しなければなりません。養生しますが、この養生作業が異様に時間が掛かります...穴開けの際は、HEPAフィルター搭載のバキューム集塵機を使って、粉塵を吸いながら開ける様になります。集塵ホースの先にはアダプタを取付けて、粉塵が飛散しないように吸いながら慎重に開けていきます。?穴開けの準備から穴が開くまで、一時間以上掛かりました。2006年9月以前に建てられた建物では、今後この様な作業が必要になりますのでご了承いただければと...配管穴には、貫通スリーブを挿入しておきます。エアコンの専用コンセントは、既存の室内機のケーブルを取外して、新しいエアコンの電源として流用します。こんな感じでコンセントが付きました。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。ドレンは、雨樋管へ接続しています。あとは試運転を行い、異常がない事を確認して、すべての工事が完了です。いやぁ、今回は4日間の工期をいただいていましたが、一人で挑んだので工期内に完工できるか不安でしたが、なんとか順調に作業が進んだのと、お天気が良かったのが幸いして、三日間で仕上げる事ができました。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。