システムにおける冷水・温水の流量調節等に使用されるバルブアクチュエータです。ラインナップ従来機種に比べて、シリーズ数を増やし、最適機種選定が可能。ウォームホィールは耐摩耗性が高いアルミニウム黄銅を使用しているので、強度および耐久性に優れている。開閉トルクについては、サイジングガイドを参照下さい。バルブの駆動に必要なトルクは、BRM許容トルク以内としてください。バルブステムとの連結に使用するキーは必要に応じて、1本もしくは2本としてください。)内の数値は旧JISキー使用時を示します。入力タイプで×印部分は特殊仕様にて対応することも可能です。お問い合わせください。平・傘歯車:0.97)。入力軸トルクは、出力軸トルクが許容トルク時を示します。BRMをバルブに取付の際は、締付ボルトの強度区分を10.9以上とし、十分なねじ込み長さを確保してください。締付トルクは記載値以上としてください。上記値は予告無しに変更する場合があります。パートターンタイプゲート。