ACTUATORホーム製品情報バルブアクチュエータAEシリーズAEシリーズ概要AEシリーズバルブアクチュエータは、トルク検出、位置検出をデジタル化することにより、多彩な制御を可能にしたスマートタイプの電子式バルブアクチュエータです。各種バルブ又は開閉装置をモータによって電動操作するためのマルチターンタイプ(多回転型)バルブアクチュエータです。機能設定は、カバーを開放することなくコントロールパネルから行うことができます。●アクチュエータの電動操作に必要な制御機器を内蔵しているため、動力電源の供給のみでアクチュエータのコントロールパネルにより操作を行うことができます。●ダブルシール構造のターミナルブロックにより電気室を確実に保護します。●動力、制御用プラグインコネクタの取付けも可能です。逆相、欠相を検出します。逆相の場合は、正常動作方向となるよう自動補正が可能です。欠相の場合は、エラーを液晶画面に表示し、電動運転を行わないようにします。して、DC24V/200mAを外部供給します。よるモータ拘束保護を行います。2スピードタイマウォータハンマ防止などのため、全閉付近でインチング運転することにより、運転速度を調整することができます。緊急動作(ESD)外部からのSED信号により、指定した動作をさせることができます。多彩な検出機能により、アクチュエータの状態をコントロールパネルへ表示、信号出力を行います。コントロールパネルに表示できます。銘板情報は専用のアプリケーション(オプション)でも参照できます。パーシャルストロークテスト(PST)安全系のバルブの緊急動作など、非常時のトラブルを防ぐための走行テストをバイパスラインを必要としない僅かなストロークで行います。比例制御(モジュレーティング)DC4〜20mAの入力信号によりアクチュエータを指定開度に操作します。*運転頻度が多くなる場合は、弊社に御相談願います。開度に比例したDC4〜20mAの電流信号を出力します。入力、出力信号に次の接点数を追加できます。して、AC100V/15VAを外部供給します。通信/PROFIBUS-DP(V1)PROFIBUS-DP(V1)通信に対応できます。PROFIBUSインターフェースモジュールにより、PROFIBUS-DP冗長化(2重化)に対応できます。メンテナンスの際もPROFIBUS-DPの通信を保持します。TWC(2線式遠隔制御)遠隔により制御線2本でアクチュエータの操作を行うことが可能です。USAの商標または登録商標です。/防爆*3保護等級IP68(10m/72h)*4周囲温度-20〜+60°C周囲湿度30〜95%PH(但し、75%以上でカバーの開放は避けてください。耐熱クラスF*1.AE05〜5は内ねじの場合ドライブ1、内ねじの場合ドライブ2となります。*2.標準型、ドライブ2(AE-05〜5)、最大モータ取付けの場合。*3.AE-1〜5のみ。(オプション)*4.AE-10、20の標準はIP55。IP68はオプションとなります。