以前に茨城県龍ヶ崎市でアンテナ工事をご依頼頂いたお客様からのご依頼でEV用の充電コンセントの工事に伺いました。購入される車は三菱のi-MiEVアイミーブだそうです。一条工務店の家で高気密住宅なので出来る限り穴開けはしたく無いとの事です。今回は弱電用の引き込配管が1個空いているのでそちらを配線に使います。ここから1階の押入れに出て、押入れから浴室点検口までまた配管が有ります。浴室点検口から分電盤まで近いのですが配線が出来ないのでそこはモールを使って配線となります。呼び線が通っていますがこれを使うと力が入らないので通線用スチールを入れました。予想していた以上に時間がかかりました。お客様にも手伝って頂きました。一人ではとても無理でした。今回は配管内に2.6ミリは入らないので2.0ミリを使用しています。現在発売されているEV、PHV各メーカー全車の仕様では2.0ミリケーブルの許容電流で問題ありません。翌日は筋肉痛が酷かったです。今回からこの入線液にしました。シリコン系のスプレーだと通線後の始末が悪いので・・これだと拭き取るだけで済みます。押入れからユニットバス点検口こちらは一人で配線が可能でした。ここで結線します壁の向こう側に分電盤がありますが隠蔽では無理なので一旦ボードを抜いて出します。短い距離ですがモールを使って配線しました。ケーブルを分電盤内に入れてEV専用の漏電ブレーカーを増設しますPHV、EV用と書いていますが、同じような仕様で別型番もありました。何が違うのかメーカーに聞いたらこのブレーカーは1.6ミリは使えないそうです。?あまり釈然としないのですが折角発売されているので使ってみました。室内の作業が終わったので屋外側に移ります塩ビ管で立ち下げ曲がりの部分はPF管を使いました穴掘り作業もありました。境界の塀沿いに配管しますEV、PHV充電コンセントにアースが必要なので接地棒を打ちこみます。1本で規定値内になりますよ~に、と念じながら打ちます。340Ω位でしょうか?念が効いたみたいで1本で済みました長かった配線工事もようやく終焉を迎えます。EV、PHV充電コンセントはこのフェンスにしか付けられません。家の外壁だとコンセントに挿すのが面倒になってしまいます。工事をご依頼頂いてから納車まで日が無かった為、タイマー付きのエルシーブのご希望でしたが間に合わなかったので取り敢えず充電出来るコンセントを付けました。よってこのコンセントは仮設です後日この取付板サイズの充電コンセントボックス、エルシーブがここに付く予定です。ご依頼いただき誠に有難うございます。単三切り替え工事が終わった先日単三切り替え工事を行った茨城県古河市の貸家に東電側の工事が終わったので見に行きました。単三のメーターに交換されて単2の引込口線は撤去してくれたようです。EV充電用コンセントの交換工事で伺いました。新築時にEV充電コンセントを付けてもらってそれを日常お使いですがどうやらは破損してしまったようです。東京都足立区にアウトランダーPHEVの充電コンセント工事で伺いました。5の充電用コンセント工事で伺いました。茨城県土浦市に電気工事のご依頼で伺いました。中古住宅を購入した個人投資家の方からのご依頼で現在は空き家となっています。スイッチコンセントは全て交換します。プラグインハイブリッド車充電用コンセントサイト内検索アンテナ工事など各種料金のご案内です。アンテナに関するトラブルをご紹介します。東京MX・千葉テレビ・テレビ埼玉(テレ玉)が映らないお客様へのご案内です。お客様から寄せられるよくあるご質問です。各地域の施工事例をご紹介します。当店をご利用いただく際にご確認ください。(9)キャッシュレス決済OK!各種クレジットカード、スマホ決済、電子マネーをご利用できます!お電話でのお問い合わせ0120-289-237受付時間:AM9:00~PM:5:00携帯からもお電話いただけます。電話は転送になっている為、作業中やお客様と会話中は電話に出られない場合がございます。繋がらない場合は、時間を置いてお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。千葉、埼玉、茨城が工事可能エリアになっております。その他の地域の方はお問い合わせください。