年末年始のお休みについて29日(木曜日)を仕事納めとし、12月30日(金曜日)~1月4日(水曜日)までを休業とさせていただきます。2011年1月5日(木曜日)を仕事始めとさせていただきますが、メールでのお問い合わせは24時間365日受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご依頼くださいませ。今年一年、大変お世話になりました。朝晩冷え込みが厳しくなっております。今日は、以前ボイラーを設置させていただいた2件のお客様から、「お湯が出んなった」と救援コールがありました。2件とも同じ様な状況で、蛇口を開くと水は出るけど、お湯がちょろちょろしか出ない。ほとんどの場合、ここが原因です↓ボイラーだけでなく、エコキュートや電気温水器にも「ストレーナー」と言う、水道管内の異物やゴミをろ過する網が付いています。いやぁ~、これは凄い!完璧に目詰まりしてます。水道管が老朽化していてサビが流れて来るんでしょう。元の網目が復活しました(^^)vストレーナーを元に戻して、無事お湯が出る様になりました。本当は、また詰まる可能性があるので、水道管を点検して頂く方がいいんですけど。年末お風呂に入れなくなる事は回避できました。点検・整備・工事を行います。朝から一日、ビジネスホテルの屋上でエアコンのコンプレッサー取替修理を行ってきました。各階の客室は7部屋で、1階当たり7台の室内機を、1台の室外機で運転する同時マルチエアコンをお使いでした。室外機が故障すると、ワンフロア使えなくなるという、後の事を考えていない設計をされています。ホテルでこれを導入するのには、かなりのリスクが伴いますよね。オーナー様も困っておられました。今回初めてご依頼頂いたのですが、ずっとメンテナンスをされている業者さんがいらっしゃるとお聞きして、最初お断りしたのですが、いろいろとお話をお聞きして「どうしても・・・」とお願いされたので、「オーナー様とそのメンテナンス業者さんとの繋がりに影響がないのであればお引き受けします」と、念を押してお引き受けいたしました。故障箇所は既に調査済との事で、原因はコンプレッサー。基本的に、アベ冷熱技研ではコンプレッサーの取替えはお奨めしていません。理由はいろいろありますが、いままでお断りさせていただいたお客様にはきちんとご説明させていただいています。今回のオーナー様にもご説明し、リスクもご理解いただいた上でご依頼頂いています。今回は入れ替えより修理の方が断然安上がりですよね(^_^;)故障機はツインコンプレッサーで、異常のある方はマグネットスイッチから配線を外されていて、片方のみで運転されていました。機器内のフロンガスを、フロン回収装置で回収ボンベへ抜き取ります。これが、、、外気温が低いため、12kg回収するのに3時間掛かりました(>_<)故障しているコンプレッサーを外すため、基板やファンなどを取外していきます。ツインなので2台乗ってますが、これまたやりにくい奥側のコンプレッサーを取替えます。コンプレッサーはいろいろ事情があり、オーナー様支給品です。手前が新しいコンプレッサー。小型ですが、ルームエアコンの室外機くらいの重さがあるんです(>_<)コンプレッサーをセットして、配管を溶接していきます。屋上なので風が強く、溶接にも時間が掛かりました。溶接作業が終わると窒素ガスを機器に充填し、圧力を掛けて漏れがないか確認します。いわゆる気密試験です。漏れがないことを確認して、真空引き開始。配管内部を真空に近付けて、内部を真空乾燥させます。真空引きが完了すると、午前中回収したフロンガスを再充填します。これまた気温が低いので、ボンベを温めながら充填していきます。後は試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。辺りが暗くなってしまいました。あ、ステッカーが貼ってあるのに気付きました?アベ冷熱技研では、「フロンの見える化」に賛同し活動をさせていただいております。ステッカーは、お客様にご説明しご了承いただいて貼り付けます。責任施工で、環境に配慮した施工・修理を心掛けています。お気軽にご相談ください。修理作業2011年12月26日月曜日クリニック処置室の壁掛形PAC取替工事いつもご厚意いただいているクリニックの、パッケージエアコンの取替工事にお伺いしてきました。壁掛形パッケージエアコンです。既存機は天吊形でした。3年程前から基板を取替えたり、リモコンを取り替えたり、修理を何度かしてきました。今回はスイッチを入れるとブレーカーが落ちてしまう状況になり、設置から20年近く経つ事と、省エネ性能を考えてご相談いただき、取替えをご依頼いただきました。既存機の撤去に掛かります。室外機は、軒先に二段置架台を使って設置されています。マグネットスイッチを押すとコンプレッサーが起動するので、強制的に室外機側へフロンガスを回収します。室内機を撤去しました。室外機は、電動式リフトを使って入れ替えます。リフトは3mまでしか届かないので、軽トラに乗せて使用しました。ここから先、室外機側は社長に任せて、自分は室内機設置へまわります。室内機設置場所を右へ移動するため、天井を開口して配管を溶接延長します。室内機を設置し、配管類を接続していきます。配管接続が終わった時点で、室外機側で真空引き作業を開始しますが、室内作業がバタバタで写真を取り忘れました(-_-;)既存のドレン配管は、高さが合わないので使えないため、隣の診察室にある流し台まで延長します。できるだけ見た目を良くするため、断熱ソフトドレンホースをベージュ色のVE管の中に通して化粧しました。流し台側はこんな感じです。室外機側は既に設置完了。後は、リモコンを取付けて試運転を行います。異常がない事を確認して、お引き渡しです。既存機はカーテンの左側にあって効率が悪かったので、壁掛タイプを通路側に設置させていただきました。一定速タイプからインバータータイプに替わりましたので、かなりの省エネ効果が期待できます(^^)v後は、持ち帰った室外機に充填されているフロンガスを回収します。回収したフロンガスは、地球温暖化防止のため適正に管理・破壊処理を行います。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。世間は3連休なんですねぇ。今日はお昼から、アンテナの取替工事にお伺いしてきました。古い型のブースターが付いてますが、後ほど。既存アンテナは、広島向けアンテナとブースターが付いていました。今回は、地デジチャンネルにブロックノイズが出ているため、その対策のご依頼でした。それも、宅内に電源部がありませんでした。このブースターを外して、UHFだけ直結にしてやれば映ると思いますが・・・すでに屋根馬が寿命を迎えていました。風が吹くと、ポールがくるくると回っていたので、いつ倒れても不思議ではありませんでした。言う訳で既存アンテナを撤去し、UHFアンテナを新設することになりました。UHFアンテナを設置し、行道山の松山本局を狙います。周りに高い建物もなく、最高のロケーションです。山の方は、雪が降っているのが良く判りました(^_^;)受信レベルもエラーフリーで、まったく問題なし。実はBSアンテナが外壁に設置されていて、これも屋根上で増幅・混合されていました。既存のBSアンテナは流用するため、異常がないか受信レベルを確認。問題なしで、まだまだ使えそうです。予算の都合上、既存ブースターとミキサーを再利用することにしていたのですが・・・フタを開けると、腐食が進んでいたため流用を断念。このBS/UHFブースターを設置した訳です。うちの親戚の家へCATVを導入する際、「もういらんけん処分しといて」と言われて撤去した中古品です。強い地区なので、ポールは短めにしました。宅内へ移って、ブースターの電源部を設置。各部屋のユニット部でレベル測定をしながら、ブースターのレベル調整を行います。宅内ケーブルが5C-FVで3箇所送り配線だったので、BSのレベルが心配でしたが、中古のブースターくんが頑張ってくれました。テレビで受信状態をご確認いただいて、お引き渡しです。屋根上作業中に雨が降り出して「もうダメかな?」と思いましたが、勢いと意地で作業を進めていると、晴れ間が出てきました。今晩から週末に掛けて雪の予報が出ていたので、今日完工できて良かったです。テレビアンテナ工事2011年12月22日木曜日カレンダーのお届けを開始しました毎年の事、遅ればせながら、、、本日から2012年版カレンダーのお届けを開始いたしました。_)>今年も2種類のカレンダーをご用意しております。150本しかございませんので、いつもの様にエアコン・エコキュート・ボイラー等の機器をご購入いただきましたお客様、エアコン分解洗浄をご依頼いただきましたお客様、アンテナ工事をご依頼いただきましたお客様を、最優先としてお配りさせていただいていますのでご了承ください。お知らせ2011年12月19日月曜日facebook一緒にしませんか?最近ハマっている物・・・facebookです(^^)v友人、同業者さん、お客様、お会いした事もない人・・・いろんな方と繋がりを持って、いろんな情報交換をしています。Blogより、ぜんぜん面白い。(^_^;)facebookでは、個人的な事もどんどん書き込んでいます。このBlogをご覧の同業者さん、一緒に情報交換しませんか?世界が広がって、考え方も前向きになれます。上の画像をクリックすると初期登録画面に行けますが、私からの招待状が必要な方は、メールでご連絡いただければ招待状をお送りさせていただきます。お休みを頂きまして申し訳ございませんでした。ツアー」に、次男と2人で参加してきました。募って、親子で約30人が参加しました。伊方ビジターズハウスで3D映画を見て、イベント等に参加した後、実際に原子力発電所の中に入って施設見学しました。厳重なセキュリティー扉を通り、現在は定期点検中の3号機の巨大なタービン建屋と中央制御室で説明を受けました。原子炉建屋には入れませんが、人間が造ったその巨大なシステムに圧倒されました。帰りには、近くにある「せと風の丘パーク」に立ち寄り、50数機ある風力発電システムも見学。風力もすごいシステムですが、設置場所が限られていて四国の電力の1%程度しか賄えていないそうです。原発について深く書く気はありません。みなさん既にご理解いただいている通り、原発は停止しても放射性物質が安全に処理できるまでには、とてつもない時間が必要です。すると、アインシュタインが相対性理論でウランの核分裂で巨大なエネルギーが生まれるのを発見した様に、その分裂を即座に停止させ無害にできる発見が生まれるかもしれません。難しいことですが、この世界を生きていかなければならない子供たちには、これを機会にこれからの事を一緒に考えてもらいたいと思います。方へエアコン取替工事にお伺いしてきました。