CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2020年12月29日火曜日2020年今年もお世話になりました(年末年始のお休みについて)本日29日(火曜日)を仕事納めとし、12月30日(水曜日)~1月3日(日曜日)までを休業とさせていただきます。2021年1月4日(月曜日)を仕事始めとさせていただきます。理事として安全祈願に行く予定でしたが、これもコロナウイルスの影響で、理事長と三役のみで執り行うそうです。忘年会や会合もすべて中止ですから、寂しい限りです...なお、年明け1月ですが、とてもありがたい事にほぼご予約で埋まっております。2月以降のご予約は承っておりますので、お早めにご連絡いただければ幸いです。今年エアコンやエコキュート、ボイラーなどの機器のご購入、CATVの新規ご契約をいただいたみなさまへ、感謝の気持ちを込めてお届けさせていただきました。今年も200軒のお客様へ効率よくお届けするために、今回もGoogleマップのお世話になりましたよ。「時々Blog見てるんですよ。忙しそうですけど、無理せんでくださいね。」ありがたいお声をたくさんいただきました(*^^*)今年も数人のお客様から、「あのチラシが毎年楽しみなんです。」と言われるのがこの「現場より」のチラシ版です。お礼のご挨拶と、今年一年の阿部の活動、お客様へお奨めしたいサービスなどを、A4用紙の裏表に印刷しています。大したこと書いてないんですけど、反響があるのはとても嬉しいです(*^^*)カレンダーのお届けが終わって、午後からは溜まっていた産廃の処分に走り、一緒に頑張ってくれた軽トラくんとタウンエースくんの洗車を行いました。́;ω;`)まぁ、今年はそんな流れが多かった阿部です(^_^;)そして、夜中にこのBlogを書きながらやっているのは年賀状の印刷。何が何でも今日中に仕上げて投函します!明日から放ったらかしの家のことやりたいですから...それではみなさま、今年一年大変お世話になりました。たくさんの方々との出会い、たくさんの経験をさせていただきました事に、心より感謝申し上げます。来る年もご期待に沿えるお手伝いができる様、頑張って参ります。年末年始はかなり冷え込む予報となっている様です。年末でバタバタですけど、急遽電気温水器からエコキュートへの取替工事にお伺いしてきました。湯はり機能付きエコオートタイプをお買い上げいただきました。既存機は、同じ三菱電機製の電気温水器でした。2001年製ですから、19年お使いです。実は昨年の10月に、エラーコード「P0」が表示され、給湯は使えるけど浴槽への湯はりができなくなったということで、メーカーに点検修理を依頼したところ、部品がないということでお手上げ状態の中、「阿部さん、こういうのも修理できるんですか?」とお問い合わせをいただきました。「P0」のエラーコードは、湯はりに使われる電磁弁の異常です。メーカーがお手上げ状態なので、うちでできる訳もないという状況でしたが、今回のお客様が同じ町内会の役員さんでしたので、ちょっと歩いて様子を見にお伺い。以前にも一度修理をしてもらっていた様ですが、その時は水漏れだった様で、その部分の水漏れは止まっていました。その当時激しく水漏れしていたのか、漏れた跡が残っています。水漏れの跡の付近を見てみると、電磁弁のコネクタにも水が掛かった跡が...怪しいので抜いて見ると、、、腐食しています。これが原因の様ですが、既に部品はないとのこと。取替えをお奨めしましたが、ちょっと阿部の探究心に火が灯りました(^_^;)最悪トドメを刺してしまうかも知れませんが、お客様に許可をいただいてやってみることに。何をするかと言うと、腐食したコネクタをカットして直繋ぎ。線の色が同じじゃないので、慎重に確認しながら接続。接続部分をしっかり絶縁、防水処理をして完了。!電磁弁が動き出しました。何日か使っていただいてからもエラーが出ないので、この状態でしばらく使っていただいて、早めの取替えをお奨めして、エコキュートへの取替えの御見積書をお渡ししていました。ここまでが昨年の10月の出来事です。それから一度お会いした時にも、「あまりいい状態じゃないですからね、早めに考えておいた方がいいと思いますよ。」とお伝えしていましたが・・・よりによって、予定がびっしりのこの12月に同じエラーが出てご連絡いただきました。現場の合間でお伺いしてみると、以前とは明らかに違う量の水が漏れています...開けてみると、電磁弁の接続部分のパッキンが悪いのか、結構な量の水漏れが発生していました。昨年接続したところには水が掛かった形跡はありません。昨年異常がなかったコネクタを見てみると、腐食しています。今度はここを直繋ぎしてみました。無事、エラーも消えて動き出しました。お客様は「もう取替える方向でお願いします」とご依頼いただきましたが、今年はもう予約でいっぱいです。「阿部さん!またエラーが出ました。」また点検にお伺いしましたが、目視で他に異常は見当たりません。この電磁弁の底にはまっているコネクタの部分は常に水が掛かっている状態です。この部分を取替えるしか修理のしようがありませんが、部品はありません...仕方ないので他の業者さんをご紹介しますよとお話させていただきましたが、「ここまで阿部さんにやってもらったんで、阿部さんができるまでシャワーで我慢しますよ。」というお言葉に...わかりました。予約いただいているのは延期できませんから、数日我慢をお願いします。いう訳で、現場の合間にエコキュートの手配と部材の段取りをして、クリスマスイブに作業開始。昨日までよく晴れていたのに、なんと雨...エアコン工事じゃないので水分を気にする必要はありませんが、阿部が風邪引いて体調を崩さない様にシートを張って。一日目はヒートポンプユニットと配管工事を。1人でやりますから、一日では絶対無理です。ヒートポンプユニットは、タンクユニットの後ろに置きたいところですが、エアコンの室外機があるためこの位置に。汚水マスがあるため、溶融亜鉛メッキ仕上げの平置台を使って設置します。お湯を沸かしている間、ヒートポンプユニットからはドレン水が出るため、近くの雨水マスまで塩ビ管で導きます。ヒートポンプユニットを設置して、三層管を接続していきます。一日目はこんな感じで終了。二日目はタンクユニットへ取替えて行きます。雨は上がりましたが、風が強くて寒いです...撤去に当たって、給水側のストレーナーを見てみると、19年分のゴミで目詰まりしていました。これではお湯の出が悪かったと思います。給水側の配管は鉄管です。有名ハウスメーカーの建物なので、19年前にしても鉄管はないだろうと思ってたんですけど...この周りのコンクリートを削ってまで、配管を取替えている時間はありません。将来この部分が悪さをする可能性はお伝えさせていただいて、急ぎ作業を進めます。このアンカーもどうなんですかね?錆びてしまって、外すのに大変な思いをしました。結局根元から折れて外れました。新しいタンクユニットを置く準備を進めていきます。アベ冷熱技研では、引抜き強度抜群のウエッジ式アンカーを使用します。溶融亜鉛メッキ仕上げなので、腐食にも強いタイプです。新しいタンクユニットを据え付けます。この時は仕入先の営業マンが一緒に搬入してくれるので、かなり助かりました。アンカーで固定します。1人で配管接続を行っていきます。午後からは親父が、給水・給湯周りの接続を手伝いに来てくれました。外まわりを親父に任せて、宅内のリモコンを取替えていきます。キッチンのリモコンを新しいものに。