室内機は2階で、室外機は1階地上置き。配管は、壁内の隠蔽配管です。電気系統の故障の様で、修理不可で今回の取替えとなりました。既存配管を流用するか、新たに穴を開けて露出配管とし室外機を屋根置きにするか、ご相談いただきましたので、先行して取外しにお伺いし、既存配管が流用できるか調査していました。室内機も撤去しました。配管がやりにくかったんでしょう、大きく開口されていました。窒素ガスを使って窒素ブローし、配管内部の残留オイルの状況を調べます。勢いよくブローしましたが、残留オイルはありませんでした。オイル戻りのいい機械だったんですね。これで既存配管が問題なく流用できます。隠蔽配管で問題なのが、ドレン。今回も少々てこずりました。既存機のドレンホースが壁の奥で接着されています。それも、壁内の塩ビ管サイズは16。隠蔽のドレン管は、最低でもVP20を使用しなければなりません。コンセントを外して、そこから指を突っ込んで壁内のドレン管を引き寄せ、じわじわとノコでカット。写真では解りづらいですが、16→20の異径ソケットを差し込んでサイズアップしました。ここにコンセントが無ければ、ちょっと無理でしたね。既存配管が短いので、フレアユニオンを使って配管を延長します。室内機を掛けて、配管を接続していきます。室外機の配管接続が終わると、電動式真空ポンプを使って配管内部をしっかりと真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。エアコン工事2012年7月24日火曜日フロンガス補充修理作業(マンション業者施工の巻)この時期、エアコンのガス漏れ改修依頼、非常に多いです。_)>今回の現場はアベ冷熱技研の施工ではありませんが、メンテナンスをご依頼いただいているデイケアサービス系のマンションです。「以前から効きが悪い様なので、点検して欲しい」とご連絡いただき、現地拝見させていただきました。室外機のバルブに、白く霜が付いています。典型的なガス不足の症状です。(※全く残ガスが無い場合は付きません)ガス圧を測定すると、標準の半分程度しか残っていませんね。同じ部屋に同機種のエアコンが付いていて、常に2台同時運転してきたため、いつ頃から効きが悪くなったのかは不明との事。10年経過している事と、配管ではなく機器内部から漏れている可能性があると言う事をご説明し、買い替えもご提案させていただきましたが、「修理で治るならやってみて欲しい」との事で、配管接続部を点検修理する事になりました。典型的な締め過ぎ状態のフレアを発見!これだけ潰れてて、ガスが残ってるのが不思議なくらいです。気になったので、室内機も取外してすべてのフレアを点検。3分の方も、きちんとバリを取っていないため、リング状に大きなスジが見えますね。久々にいい写真が撮れました(^_^;)これが典型的な施工不良ですよ。既存配管に余裕が無いため、新しい配管に取替えてフレアツールでフレア加工を行います。フレアはパッキンの役目をするので、キズの無いキレイな鏡面仕上げに加工するのが基本です。フレアナットの締め込みは、締め過ぎでフレアが潰れるのを防ぐため、かならずトルクレンチを使って適正トルクで締め付けます。配管接続が完了すると、電動式真空ポンプを使って配管内部をしっかりと真空乾燥させます。真空引き作業が終わると、冷房運転を開始。様子を見ながら、フロンガスを規定圧までゆっくりと補充していきます。標準圧まで上昇し、室内機から冷風が出るのを確認して作業終了です。今回はこれで様子を見ていただく事になりました。フレア部から漏れた可能性は大きいですが、機器も10年以上経過しているため、不具合が出る可能性も捨て切れませんので。アベ冷熱技研も、新築マンションのエアコン工事を数棟行ったことがありますが、エアコン工事は工程表に入ってても入ってない様なもので、最後の最後に追い込まれる様に取付け作業を行うんですよね。そんな状況下で、キチッと工事をできる業者さんは尊敬に値します。責任施工で、環境に配慮した施工・修理を心掛けています。お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。