枠の跡は雑巾で拭いてみましたが、なかなか頑固で取れませんでした。これ無理して拭き取ってもムラムラになるだけなので、このまま進めます。配管内の残留オイルを追い出します。新しく設置する室内機の幅が少し広いので、天井開口を広げます。既存のドレン配管が微妙な位置を横切っています。これ、H鋼を貫通してます。それを、こんな風に経路変更。反対側はこんな感じにドレン管が貫通しています。天井面から高さ50cm以内ならドレンアップできるので、これで大丈夫です。冷媒配管のフレア加工を行っておきます。室内機を吊り込みます。配管類を接続していきます。配管接続が完了すると、電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行なって、異常がない事を確認してお引き渡しです。実はこの作業、昨日一日で完工するつもりだったんですが、ドレンの経路変更や天井開口に結構時間が掛かったため、本日午前中に再訪問させていただいて、お引き渡しできました。今回ご依頼いただく前に、他社さんも見積もりに来られたそうですが、いろいろお話している過程でアベ冷熱技研をご指定いただきました。当初、機器はネット購入で支給品の予定でしたが、選ばれていた機種が業務用で単独運転できないタイプだったため、ご説明させていただいたところ、「もう阿部さんとこでエアコンもお願いします。_)>「無理言ってすみません。年内にしていただいて、ホント良かったです。綺麗にしていただいたし。」と大変喜んでいただきました。_)>三菱電機製エアコンは、本体が1年保証・冷媒回路が5年間の保証が付いていますが、「延長保証が欲しい」方には10年延長保証をお奨めしております。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。本格和室に霧ヶ峰BXV新設工事ご注文いただいていたエアコンが入荷したので、取付工事にお伺いしてきました。ムーブアイ搭載ハイブリッド霧ヶ峰こちらのお部屋、本格和室で床の間下に設置されていたビルトインエアコンをご使用でした。故障でまったく動かず。年式も古く、修理はご希望ではありませんでした。このビルトインエアコン、メンテナンススペースが無く、取外すことすらできない状態。「もう、これはこれで放って置いてかまわないので、阿部さんにお任せしますから、付けれる所に付けて下さい。_)>とは言っても、床の間あるし、神棚あるし、欄間あるし、まさか縁側に付ける訳にはいかないので、建物裏側へ面しているこの壁しかありませんでした。位置決めして、配管穴を開けます。壁も竹組の土壁なので、慎重に作業します。こんな感じで2箇所貫通。配管穴には貫通スリーブを挿入。微妙に勾配を付けながら、スリムダクトを取付けます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。室内側は断熱ドレンホースを使って、結露を防ぎます。室外機に配管を接続して、電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。真空引きを行っている間に、電源工事を行います。分電盤からケーブルを天井裏に通して、エアコンの所まで専用電源を引っ張ります。廊下部分はこんな感じ。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。「年内あきらめてたんですけど、今日やってもらえて良かったです。これでお正月暖かく過ごせます。」と大変喜んでいただきました。三菱電機製エアコンは、本体が1年保証・冷媒回路が5年間の保証が付いていますが、「延長保証が欲しい」方には10年延長保証をお奨めしております。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。エアコン工事2013年12月20日金曜日マンションでシステムマルチエアコン取替工事いつものマンションで、昨日・本日の2日間掛けてシステムマルチエアコンの取替工事にお伺いしてきました。ワイドパネル×2個もうこのマンションの取替工事も4件目なので慣れたものです・・・と行きたかったのですが。_;)既存機は三菱重工(ビーバー)製で、天井カセット形1方向吹き出しタイプの室内機×2台、壁掛形×1台、室外機×1台のマルチエアコンです。このマルチエアコンが動かなくなったので、普通のルームエアコンを設置されていました。既存の隠蔽配管を利用して、何とか設置されていました。́・ω・`)ここで溶接はできないので、リビング部分だけ新たに配管を通さなければいけません。毎回書いてますが、このマンションは室内機~室外機の操作ケーブルが使えません。右側が既存ケーブル、左側が通常エアコンに使用するケーブルです。ご覧の通り、太さも違えば、本数も違いますね。屋内用警報用ケーブル0.9mm×2芯。当時のビーバー製品は、室外機との通信は高負荷にならないため、細いケーブルでもOKだったんです。現在、各メーカーから発売されているエアコンは、写真下側の「2.0mm×3芯」でなければなりません。今回のお宅は、ルームエアコンに取替える際に入れ替えを行った様ですが、サイズが1.6mm。要件をクリアできれば使えない事はありませんが、点検するといろんなところでジョイントしてるし、工事方法からしてちょっと怪しい感じがするので、安全性も考慮して2.0mmを使います。この開口部を利用して、新しくケーブルを通していきます。高さ30cmしか無いので、頭が入る程度のスペースで作業します(+_+)ユニットバスの点検口を使ったり。しても見えない所は、換気扇を外して点検口代わりにしてみたり。あっちこっちから引っ張ったり押してみたりしながら、何とかケーブルが通りました。配管は、2系統は既存の物を流用できますが、ブチ切られている配管は新たに入れて行きます。天井から壁内に立ち下がっている所は絶対に通らないため、近くの既存穴を使って天井裏へ配管を入れます。スリムダクトで立ち下げます。既存配管を流用する部分は、配管内部の残留オイルを追い出すため窒素ガスで配管内をブローし、短い配管は溶接延長して配管接続に備えます。室内機側の工事に掛かります。室内機を吊る吊りボルトの位置が違うため、新たにアンカーを打ち直し、吊りボルトを設置。配管のフレア加工とドレン配管を取り回して、室内機に接続できるようにします。室内機を吊り込みます。冷媒配管を、トルクレンチを使って適正トルクで締め付けます。ケーブルとドレン管を接続して、パネルを取付けます。配管接続が完了すると、電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行なって、異常がない事を確認してお引き渡しです。実はですねこのお宅、現在リフォーム中なんです。床張替え終わって、今クロスの貼替え中。お客様も、作業が終わった部屋へ移りながら進んでいるため、まだクロス貼替えが終わってない部屋は、またパネルの取外し取付けにお伺いさせていただきます。「全部終わってからでいいんじゃないの?」って思うでしょうが、その間寒い思いをするのはお客様ですから。あと、今回取外したルームエアコンは、分解洗浄して年明けに取付けにお伺いさせていただきます。三菱電機製エアコンは、本体が1年保証・冷媒回路が5年間の保証が付いていますが、「延長保証が欲しい」方には10年延長保証をお奨めしております。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。