屋根や防水に関する様々な建材の中から、デザイン・機能が特に優れたものを建築家が紹介する、建材情報サイトアーキテリアル.jpの「屋根・防水材」カテゴリーに属する紹介記事が一覧表示されています。その他建物に関する様々な建材の中から、デザイン・機能が特に優れたものを建築家が紹介する建材紹介サイトです。アーキテリアル.jpの部位別カテゴリーに属さない「その他」の商品の紹介記事が一覧表示されています。各記事の末尾には紹介した建材のメーカーサイトやカタログ請求フォームなどへのリンクも記載しています。今回の記事は火気使用場所のレンジフードの排気量計算に関する設計メモです。店舗設計における厨房機器や、住宅のキッチンの加熱機器の熱量に基づく必要排気量の計算方法と、フード断面積から必要換気量を求める方法をまとめました。必要排気量の計算は、建築基準法により「理論廃ガス量により求める方法」が定められています。フードの開口部分の実質的に必要な風速から求める「フード断面積から求める方法」を併用するのが望ましいと考えます。設置する熱源の発熱量から必要排気量を求める計算式は以下の通りです。K=0.93m3/kW・hここで、理論排ガス量”K”は、0.93m3/kW・hと固定の数値になっています。定数”N”はレンジフードの形状によって定められる数値で、断面形状と開口部寸法によって、N=20、N=30、N=40と変化いたします。定数”N”に対するフードの条件は以下の通りです。フードの開口面積と開口部分の風速より必要排気量を求める計算式は以下の通りです。計算例を挙げてみます。以下のような3口ガスコンロとI型フードを設置する条件で計算してみます。(同じ部屋の近い場所にガス炊飯器も設置しているという前提です。フード開口面積から必要排気量を求める方法V(必要排気量|m3/h)=AS×3600A=1.2m×0.65m=0.78m2S=0.35m/sV=0.78×0.35×3600=982.8(m3/h)・・・B以上のような結果となりました。AとBと比べてみますと、理論排ガス量による計算より、フード開口部の風速による計算の方が大きな数値となってしまい、その数値の差がかなり大きいことが分かります。これが何を意味するかといいますと、理論排ガス量により換気量を求めても開口部に最低限必要な風速の1/3程度にしか至らなかったということです。補足1:言い換えると、建築基準法上の必要換気量を満たしていても、フード開口部に適切な風速を確保できないということです。補足2:一般的にフード開口部の風速が0.3m/sを下回るようですと、人の動きで起きる風などでフードへの空気の流れが乱されてしまい、効率よく換気ができないということです。この計算結果に従って、Bのフード開口部の風速によって計算した数値を満たす能力を持つ換気扇を採用しますと、かなり大型の換気扇を設置する必要が出てきます。そこで、必要以上に大出力の換気扇を設置する必要がないようにするための対応策は、フードの「火源を覆い、排ガスを一様に捕集できる形状」を変えることなくフード開口部の面積を減らすことが必要であると考えられます。以上のような問題を解決するために整流板を設置することにします。フード開口部に1050mm×500mmの整流板を設置し、フードの形状を変えることなくフード開口部面積を減少させることにします。その他の条件は変わらないまま再計算してみます。フード開口面積から必要排気量を求める方法(整流板設置)V(必要排気量|m3/h)=AS×3600A=(1.2m×0.65m)-(1.05m×0.5m)=0.255m2S=0.35m/sV=0.35×0.255×3600=321.3(m3/h)以上のような計算結果になりAの理論廃ガス量により求めた必要排気量を下回る結果となりました。整流板を設置すると、理論廃ガス量により求める方法によるAの計算結果に基づいて換気扇を設置しても、フード開口部に十分な風速を得られるということになります。実際にどのくらいの風速が出ているのかを計算してみます。S=V/(3600×A)S=356.19/(3600×0.255)=0.388(m/s)という計算結果になりました。まとめフードの設計を行う際は以下のような手順になります。各加熱機器の発熱量※を調べ、理論廃ガス量によりV=NKQ式を用いて必要排気量を求める。補足:建築基準法上必要な計算はここまででOKです。次に、V=AS×3600式を用いて、フード開口部に最低限必要な風速0.35m/sを確保するために必要なフード開口部面積を割り出す。開口部面積の調整の際には「火源を覆い、排ガスを一様に捕集できる形状」を保てるようにフード全体の大きさを確保しつつ、整流板により開口部面積を小さくすることで風速を調整する。このような流れでよいかと思います。(単位換算についてはこちらの記事を参照してください)以上の手順でフードの形状と必要排気量を決定することができましたが、必要排気量=排気ファンの風量という訳ではありません。見方)で説明したいと思います。URLをコピーしました!建材紹介サイト|アーキテリアル.jpデザイン・機能が特に優れた建材や素材を建築家が紹介する建材情報サイトです。建築設計の仕事をすすめる上で有益な情報も紹介しています。MOREフォローいただけると嬉しいです。