CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2021年12月29日水曜日2021年今年もお世話になりました(年末年始のお休みについて)本日29日(水曜日)を仕事納めとし、12月30日(木曜日)~1月4日(火曜日)までを休業とさせていただきます。2022年1月5日(水曜日)を仕事始めとさせていただきます。ありがたい事に、年明け1月はエアコン工事はありませんが、リフォームを中心に電気工事のご依頼が結構入っています。あと毎年のことですが、国家試験の会場お手伝いなども入っていて、ほぼ予定が埋まっている状況です。いつも忙しくさせていただいている事に、心より感謝申し上げます。エアコンやエコキュート、ボイラーなどの機器のご購入、CATVの新規ご契約をいただいたみなさまへ、感謝の気持ちを込めてお届けさせていただきました。お会いできたお客様方々には、「あのエアコンに取替えてもらって、めっちゃ快適です!」「電気代が減ったみたいで良かったです!」「いつも忙しそうやけど、無理しられんよ。」「来年もこのカレンダーもらうために何かお願いせんといかんね。」などなど、お喜びのお声と阿部を気遣っていただくお声をたくさんいただきました(*^^*)お会いできなかったお客様には、お電話いただいたり、メールやメッセンジャーでご連絡いただきました。_)>今日は午前中にカレンダーお届けが完了しまして、午後からは一年間一緒に頑張ってくれたタウンエースくんの洗車を行いました。小雨が降っていたので、ワックスは断念しました...なんか昨年もそんな感じだった様な。年明け時間があれば、ワックス掛けてあげたいと思ってます(u_u*)そして、夜中にこのBlogを書きながらやっているのは年賀状の印刷。今日中に帰れる気がしません...(^_^;)それではみなさま、今年一年大変お世話になりました。たくさんの方々との出会い、たくさんの経験をさせていただきました事に、心より感謝申し上げます。来る年もご期待に沿えるお手伝いができる様、体調に気をつけて頑張って参ります。年末年始はかなり冷え込む予報となっている様です。お知らせ2021年12月28日火曜日この寒い中エアコンが壊れて修理に挑むも治らず急遽エアコン取替工事いつもお世話になっているお客様のご依頼で、急遽エアコン取替工事にお伺いしてきました。ムーブアイ搭載霧ヶ峰をお買い上げいただきました。既存機は、7年前にアベ冷熱技研でお買い上げいただいたBXVタイプです。先週メッセンジャーで、「阿部さん、室内機から温風が出て来なくなったんですが、いつでもいいので診てもらえませんか。」とご連絡いただき、フル装備で点検にお伺いしていました。2階リビングでメインで使われているエアコンです。室外機はベランダ置き。エアコンは室内機、室外機共に動作しています。「ガス不足かな?」と思い、ゲージを当てて運転圧を測定。あれ???ゲージの針が、1.0MPaを指したまま動きません。冷房に入れても、暖房に入れても同じです。コンプレッサーは動いています。音が高いですが...とりあえず阿部の見立てとして四方弁の不具合と思いました。四方弁とは、ガスの流れを変えて、冷房にしたり暖房にしたりする切替え弁です。(詳しくは「四方弁」でググると詳しく解説されているサイトが見つかります)四方弁の中の弁を動作させるために、電磁コイルが付いています。ガスの流れが切り替わらない場合は、この四方弁か電磁コイル、または室外機基板の不具合が考えられます。この電磁コイル、古い機種は冷房時には無電圧、暖房時には常時電圧が掛かる仕組みでしたが、メーカーサービスへ確認すると、現在は機種によって違うらしく、今回の機種は冷房・暖房どちらも瞬間的に直流280Vが掛かるとのことで、テスターを当ててその瞬間を待ちます。リレー音が鳴って電圧が上がりましたが、183V程度しか出ません?メーカーサービスに再度確認したところ、基板が怪しいとの事で変えてみることに。基板が到着したその日にお伺い。ついでに電磁コイルも取替えておきます。外装をはぐって、電気系統を取替え。ベランダ置きのため、熱交換器にびっしりとホコリが詰まっていたため、掃除機でキレイに取り去ります。作業が完了すると試運転。