めてのお客様のご依頼で、約3週間お待たせしてしまいましたが、エアコン工事と電気工事に二日間掛けてお伺いしてきました。霧ヶ峰スタンダードタイプ20年度モデルをお買い上げいただきました。_)>2台のうち1台は、2階の和室に新たに取付けになります。いう、完全な日本建築の建物で、室外機は屋根置きか壁面置きにしかできません。コンセントは足元にありますが、これは専用回路ではないため使えません。新たに1階のキッチンにある分電盤から引っ張ってこないといけませんが、これまた分電盤もなかなかの年式...(^_^;)中を覗いて見ると、共噛まししているところ数カ所...左のものは、エアコンに行っていました...主幹ブレーカーに記載されている製造年は1980年。40年超えですか...(・・;)分岐回路に空きもありませんし、この機会に分電盤ごと取替えをご提案させていただき、合わせてご依頼いただきました。2階へ専用コンセント増設から。1階の分電盤付近には点検口が無いため、2階和室の畳を上げて、コンパネを外して点検口代わりにします。写真左方向が分電盤への最短距離なんですが...土壁が立ち上がっていて、向こう側がまったく見えません...ここ通せれば、ほんと目と鼻の先なんですけどねぇ...分電盤とはまったく建物の反対側にある点検口から、なんとかならないか作業を進めていきます。分電盤のところから呼び線を突っ込んで...反対側の点検口から、竹組の隙間にケーブルキャッチャーを差し込んで手繰り寄せます。なんとか手繰り寄せた呼び線を、ぐるっと回して和室の方へ通していきます。梁と天井面の隙間は3cmほどしかありません。なんとか和室のところまでケーブルを通して、押入れの中を立ち上げて2階天井裏へ。室内機を設置するところまでケーブルが通りました。ここまでで午前中終了です...簡単に書いてますが、ここまでてすでにクタクタです...昼食後、午後からは分電盤の取替えを行います。古い分電盤は、一次側ケーブルの接続は押さえ込み式のため、長年すると緩んできます。緩み過ぎると、発熱して被覆が溶けたりしている場合もありますから、注意が必要です。今回の場合は緩んではいましたが、発熱するほどでもなかった様です。停電作業に掛かります。古い分電盤を撤去しました。新しい分電盤を取付けて、一次側のケーブルを接続します。一次側は活きている状態なので、短絡させない様に慎重に作業を行います。ケーブル末端にはR型端子を取付けて、主幹ブレーカーへ接続します。一本一本、元の配列通りに接続していきます。こんな感じで完成です。フタ付きなので、見た目もスッキリしますね。これで、安全にご使用いただける様になりました。時間が余ったので、エアコンの取付けを行っていきます。室外機は壁面置きにします。屋根置きでもいいんですが、壁面置きの方が柱にしっかりとコーチスクリューで留めるので、屋根置きよりは強度があります。壁面が振動する場合があるため、サイディング壁にはあまりお奨めしません。こちら、海が近いので、塗装品ではなく溶融亜鉛メッキ仕上げのものを採用しました。配管穴を開けていきます。内部は竹で組まれている本格的な土壁のため、失敗すると一気に崩れて大変なことになります。内側から半分、外側から半分づつ慎重に開けて貫通です。配管穴には、気密性確保と小動物侵入防止、あと土壁が崩れない様に貫通スリーブを挿入しておきます。土壁でビスが効かないため、スライド金具を使って背面板を設置。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。室外機を架台に乗せるところで、夕方6時のサイレンが聞こえて終了です...う~ん、終わらせたかった。本日、二日目スタートです。朝来て気が付きました。ここ東側なので、モロに直射日光を背に浴びての作業です...朝イチから汗ビショビショで配管接続。一体、何度あるんだろう?見ない方が良かったですね。してきました...室外機周りはこんな感じで完成。昨日引いたケーブルにコンセントを繋いで設置。作業が完了すると試運転を行い、異常がないことを確認して1台目が完了。こちらは動かなくなった三菱重工のビーバーエアコンがあります。これも1996年製ですから、十分元は取れていますね(^_^;)戸袋があるため、配管はテープ巻き。室外機があるところは通り道が狭いので、作業が大変そうです。配管穴にスリーブが入っていないので、入れておきます。位置決めをして、背面板を設置。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。配管は既存機同様にテープ巻き仕上げ。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りはこんな感じで完成。通路が狭くて、結構苦労しています。下のブロックは、作業中にお客様が買って来られたのを敷いています。作業が完了すると試運転を行い、異常がないことを確認してお引渡しです。今日の作業は昼過ぎには完了できました(^^)「暑い中、どうもありがとうございました。何かあったらお願いしますね。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。わらずバタバタしております。道路清掃奉仕活動に参加してきました。早朝にも関わらず、今年もたくさんの組合員有志の方々らが集合。藤原町の組合事務所から、国道56号線沿いを南へ向けて清掃します。今年も阿部は中央分離帯に着きました。交差点の信号待ちで渋滞するところは、タバコの吸殻や、食べ物の梱包、ペットボトルなどが散乱しています。相変わらずポイ捨てゴミが多くて、マナーの悪さに残念な気持ちになりますねぇ。́∀`)もちろん解散後は、お待たせしている現場へ向かいました。故障で冷えなくなった古いエアコンを三菱霧ヶ峰へ取替工事いつもお世話になっている町内のお客様のご依頼で、エアコン取替工事にお伺いしてきました。MSZ-JXV2821-W・MSZ-AXV2821-Wの2台をお買い上げいただきました。2階の寝室に付いていたのは、日立製。こちらは、10年以上前にアベ冷熱技研で取付けのみさせていただいたものです。室内機は動きますが、しばらくしてエラーで止まります。室外機側の基板不良と思われますが、取替えをご希望です。既存機撤去から作業を始めます。実は阿部、日曜日に腰を痛めてしまいまして、昨日月曜日の現場は一日コルセット巻いて、痛み止め薬を飲んでの作業でした...昨晩は腰と背中に湿布を貼りまくって寝たんですが、まぁ一日二日で回復する訳もなくスタートです。この室外機の重量が35kg...屋根上の足場の悪いところで担がないといけないという状況で、脂汗出まくりです。なんとか全撤去しました。体の動きがぎこちないので、かなり時間が掛かります...新しいエアコンは、右の方へ寄せて取付けて欲しいとの事で、配管穴に合わせて背面板を設置。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。既存のスリムダクトは、ベタベタに塗装が乗っていたので、新しいスリムダクトへ取替えました。ダクトの色、グレーにしようかと思ったんですけど、他のお部屋はすべてアイボリーですので統一しました。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。陽が当たりだすと、屋根上は地獄です...真空引きをしている間に、電源コンセントの延長を行います。そもそも、元のコンセントの位置がおかしいです。この窓、出窓で屋根が付いていますから、窓の上にエアコンは取付けできないんですけどね。室外機周りはこんな感じで完成です。作業が完了すると試運転を行い、異常がないことを確認して2階寝室の取替えが完了です。́艸`*)次に、1階和室に設置されているエアコンは、三菱霧ヶ峰。́;ω;`)これは一人では動かせません。腰も痛いし...とりあえず全撤去。位置決めをして、新しい背面板を取付けます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りはこんな感じで完成。写真では広く見えますが、狭くて脚立を立るのも必死でした。手前に見える55kgの室外機は一人では抱えられないので、夕方帰ってきた弟に手伝ってもらって搬出しました。既存機は18畳用で200Vだったため、、、100Vへ電圧切替をしました。作業が完了すると試運転を行い、異常がないことを確認してお引渡しです。́艸`*)ご依頼いただいてから、大変長らくお待たせしてしまいました。「忙しい時期にごめんなさいね。早く決めといたら良かった。これで今晩から涼しくなるわ。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。