50%以下の負担率なら、まだ蜂の巣状でも理解できますが80%時点で寿命に影響しますので、当然当社では不採用です。LED水銀灯の不良解析依頼がありました。2020年2月頃の依頼。昔の話ではありません。写真の様にLEDチップが剥がれています。これはLEDチップを実装する際にクリーム半田の温度管理が悪く欠落しています。LED水銀灯ですので高所にあり、施工後半年から1年だと聞いております。交換費用などで、もめてるようです・・・。実際の話ですので、皆様も気を付けてください。4.工事費用を含めた費用は、どの位かかるのか?費用対効果・見積りコストシミュレーション使用している水銀灯の種類を確認して消費電力×台数を確認します。これが1時間当たりの消費電力です。単純ですがこれが電気料金の計算方法です。現在使用している水銀灯の箇所を導入予定LEDの消費電力に置き換えてください。これで比較が出来ます。LED照明ですのでオンオフが可能です。水銀灯で点けっぱなしだった照明も消すことが可能ですのでシミュレーションの営業時間短縮になります。一般的な電気料金の計算ですが、違います。電気料メーターは、電流を計測しています。効率の悪い電源を使用している製品ですとWとAの違いが大きくなり、計算通りの電気料金に成らない事が多々あります。製品単価25,000円で交換工事費15,000円として160万円と交通費等の諸経費が目安です。水銀灯をLED化にする為の交換工事(工事内容)水銀灯には専用の安定器が使用されています。この水銀灯用安定器はLED照明では使用できません。(一部使用できる製品も有るようですが、消費電力の上昇、安定器の故障の可能性の為お勧めしておりません。)LED照明専用の安定器に交換します。それは、LEDチップが直流で点灯する為です。次にランプ交換ですが、E39ソケット式でしたら既存の器具をそのまま使用することも可能です。劣化が進んでいるようでしたら、器具の交換又は直接取り付ける照明器具を勧めています。天井から下方向へ光を出せば良いのですから、器具に拘る必要はまったくありません。水銀灯をLED化した事例をまとめてみました。工場系の水銀灯施工事例です。お役に立てる施工事例が有ると思いますので、ご覧ください。工事立会いの経験から現場調査時に特に気を付けて居る事が有ります。それは、水銀灯器具の中には「安定器内臓型」があり、この器具の場合かなりの改造が必要となります。器具内に埋め込まれている安定器をバイパスして直流をソケットに流さなければならないので必要な作業となります。水銀灯はどうしても高所に取り付けてあるので、高所作業車が必要となります。工場倉庫などの現場が多く、中には作業車が入れない、製造機器を動かせない。このような現場では足場を組まなければならず、工事費が高額になる場合が有ります。5.水銀灯とは水銀灯について説明します。ご興味のある方は、ご覧ください。その名の通り、水銀を使用して光を出すランプです。水銀蒸気中のアーク放電による光源です。水銀灯を点灯させるには専用の安定器が必要となり、電源投入後も直ぐに100%の光が得られずまた、消灯後も直ぐに点灯させることが出来ない為、使用に関して使い辛い光源であります。水銀灯(HF)一般的な水銀灯です。型番がHFから始まり、40型,80型,100型,200型,250型,300型,400型,700型,1000型(パナソニック社ラインナップ)バラストレス水銀灯(BHF)安定器が要らない水銀灯です。口金に直接100V、200Vを投入する為、電球と同じ使い方になります。160型,250型,300型,500型が一般形状タイプです。形状が似ていて判断が難しいのがレフランプです。レフランプは、電球の仲間でフィラメント式点灯方式となります。メタルハライド(MF)効率の良い水銀灯だと思ってください。1.7倍から2倍ほどの光量が有ります。100型,200型,250型,300型,400型,700型,1000型が一般形状タイプです。有り現状のランプを見極めるには型番をしっかり把握する事が大切です。メーカーにより製品呼び名も多種なります。低圧ナトリウムオレンジ色をしたランプが特徴で、主にトンネル、港湾、道路灯で使用されています。メタルハライドMFタイプで消費電力1/2が目安です。その為、現在使用している製品がHFタイプなのかメタルハライドMFタイプなのかが凄く大切になります。明るさの基準が全然違ってきます。明るさ比較について詳しくは照度を参照してください。くの製品は-30~50°C程度の使用環境を動作保障しています。それ以上、それ以下の環境は?開発した製品が出始めております。アイディアで解決する事も可能となりました。低価格品の品質は大丈夫?安いには訳が有ります。LEDチップのノンブランド、電源回路の簡略化(安全装置の有無など)など低価格にする為には目の見えない所で何かしています。照度不足(カタログ値の性能が出ていない。)早期不良(不点灯・点灯不良)ラ・ポルタでは現場確認と経験でLED化を設計・施工しております。照度分布図の作成いたします。図面が有ればありがたいです。多くの方が「これ導入すると、どの位明るく成るの?」「今より明るく成る?」これらの不安を取るには、やはり照度分布図等で比較するしかありません。先日も「この作業スペースは明るく、こちらの壁側は棚が有るので上まで明るく」この様なご希望が有りましたので、壁側の照明は広角、作業スペースは一つ上の明るさの照明を配置。当社としても「こちらの照明入れたらどうなる?」「あっ、これだとやり過ぎ。」など、適正なメーカーや製品を選ぶ際に必要としています。高価な設備投資になりますので、ご担当者様も確認したいですよね。・国内照明メーカーの多くを取り扱いしていますので、販売のみや施工も可能です。・コストを抑えたい場合、海外製品のご提案も可能です。・照度分布図を作成して、最適な明るさ、使い心地を設計したします。・工事を含めたLED化を全国各地対応可能です。・あなたの知らない照明器具やカスタム仕様の提案も可能です。工場ですが、今使っている水銀灯が何か解りません。必要な照度が得られれば良いので、照度分布図を作成して製品を選びますので安心して下さい。事務所も含めて工場全体をLED化したいのですが、出来ますか?はい、出来ます。事務所含めてより使いやすくして見せます。水銀灯400Wですが、交換できますか?ランプの型番写真を頂いた所、MF400Wと書いてありました。メタルハライドランプですので、通常の水銀灯より明るいランプです。通常のHF400WクラスのLED照明と交換していたら、明るさが足りなくなります。工事はこちらでやりますので、照明器具だけ販売してくれますか?明るさが不安で照度分布図で確認して欲しいのですが。はい、照明器具の販売だけでも大丈夫です。明るさが不安との事で、照度分布図作成して、製品先手を致します。最後に問題です!水銀灯HF400を19台、手元灯として110型2灯式蛍光灯を80台設置の工場です。普通ならば、LED水銀灯HF400Wクラスを19台、LEDベースランプ110型を80台と考えますよね。消費電力5760W価格で2割安く、消費電力は対LEDで1/3以上!電気料金高騰ですので、嬉しいですよね。図の様に、照度は1200lx有ります。十分な照度を確保しながら、消費電力は大幅に削減する。弊社は何をしたのでしょうか?どんなアイディアを出したのか?最後に伝えたい事は、「専門家に聞けば解決します。当社のサイトは、同業者からも「勉強させてもらっています。」と言われる事も有ります。LED化に当り、私に聞くことが、一番の近道だという事((笑)。法律の事は、弁護士に聞きますよね。会計の事は、税理士に聞きますよね。利用したこの方法は1時間に24回換気したのと同じ滅菌効果がある。インフルエンザウイルスをターゲットに設計しました。