クロスが貼られていませんが、補修は後からされるそうなのでこのまま作業を続けます。背面板を取付けて、MDダクトを設置します。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。「おぉ、相変わらずキレイに取付けてくれるなぁ。他の部屋もありますから、頼みますよ。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。お客様のご依頼で、分電盤の取替工事にお伺いしてきました。「また分電盤か」と思いますよね(^_^;)ホント、別に営業活動してる訳じゃないんですけど、続きますねぇ。今回のご相談は、「2階の部屋だけ突然停電になる」と言う症状です。ブレーカーは切れていません。右上の方の分岐ブレーカーを入り切りすると復旧したりするそうです...気持ち悪いので、最初、四国電力へ相談して点検してもらったそうですが、「分電盤が古いので、分電盤じゃないですかね?電気工事店さんへ依頼してください。」と言われて、ネット検索をしていたところ、アベ冷熱技研を見付けていただいたそうです。確かに、昭和54年製。テンパールのブレーカーは凄いなぁ(^_^;)阿部が点検にお伺いした際には停電の症状はなく、原因は特定できませんでした。分電盤以外の可能性も少なからずありますが、お客様は分電盤を取替える前提でご相談いただきましたので、ブレーカーも古いので取替えでご依頼いただきました。取外す前に、ケーブルの番号チェックと、電圧確認をしておきます。あれ?この回路、電圧が掛かっていませんね。このブレーカーが悪いのか???よく見ると、ブレーカーの一次側のビスがありません...こんなところのビスが取れているのは初めて見ました。バーの右側に色の違うビスが見えます。うわぁ、200Vに切り替えるために、凄いことやってますね...もしかすると、この切り替えをやった業者さんが、先ほどのブレーカーの一次側に共噛ましするつもりで失敗した可能性もありますね。なると、重大事故ですよコレ。原因が特定できて良かったです。ブレーカーの異常でなく宅内配線の異常だと、かなり厄介ですから。既存盤を撤去しました。一次側のケーブルに余長がなく、引っ張ってもビクともしません...仕方ないので、Bスリーブで圧着接続して延長します。これも活線状態で行うため、かなり神経を使います。新しい分電盤を取付けて、ケーブルを接続していきます。最終確認をして、電源投入です。扉付きでスッキリきれいに収まりました。「あ、最新のものになりましたね。原因もわかって良かったです。これで安心して使えます。責任を持って電気工事を行います。この様な電気工事も、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。