...暖まらない...四方弁に少し衝撃を与えてみるも変わらず。気になっていたコンプレッサーの音が少し高くなった感じがします...もう嫌な予感しか思い浮かびません...お客様にご説明し、この際に取替えるか、一度メーカーのサービスマンに点検してもらうかお聞きしたところ、「修理で治るなら」と言うことで、現状をすべて伝えてサービスへ託しました。数日して現地からサービスマンが電話してきました。「阿部さんですか?なんか、どこも悪くないんですけど。暖房運転してるし、ガス圧も正常ですが、どうしましょう?治ったのかも知れないし、また症状が出るかも知れないし。」なんとまぁ...その経験豊富なサービスマンに詳しく話を聞くと、「電磁コイルの電圧は瞬時電圧なんで、テスターで測れない事が多いです。僕らでも見誤ることが多いですから。今症状が出ていないんでハッキリとは言えませんが、恐らくコンプレッサーの圧縮不良でしょう...」と。コンプレッサーですか。人間で言えば心臓です。出してもらった修理見積もりは12万円近く...三菱でコンプレッサーが7年で壊れたのは初めてです...阿部はショックでたまりませんでした。サービスマンが点検したあとも、しばらく使えていたんですが、日曜日にお客様から「やっぱりダメでした。新しいのに取替えます!阿部さんの空いてる時でかまいませんからお願いします!」とご依頼いただきました。物があるのか??それより年末にメーカーは出荷してくれるのか???日曜日の晩は眠れませんでした...月曜日の朝一番に担当へ電話。「えぇ?...マジですか。無理かも知れませんけど、なんとかしてみます。」で、サクッと本日入荷(・_・;)しばらくメーカーと仕入先には頭が上がらないです(u_u*)実は先週末からカレンダーをお届けに回ってたんですけど、今日入荷したので急遽午後から取替えにお伺いです。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。配管化粧カバーは流用で、配管類は新しいものに取替えました。後は試運転を行い、異常がないことを確認してお引渡しです。今回は三菱霧ヶ峰が7年しか持たなかった事に、非常にショックを受けております。寿命が縮まった原因を上げるとすると、室外機の熱交換器にびっしりとホコリが詰まっていた事と、ベランダを目隠しのカーテンで全周を塞いでいたため、南向きのベランダで夏場に高温が続いて、放熱ができずにコンプレッサーに負荷が掛かりすぎたんではないかと推察します。目隠しの件とホコリの件はお客様にお伝えさせていただきました。「年末お忙しいのにすみません。年明けになるんやったら暖房機買おうかと思って、ネット検索してたところでした。早々に対応してもらって、暖かく年越しできます。ありがとうございました。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。いつもお世話になっているFB友さんでもある、借家のオーナーさんからのご依頼で、借家へ床下用換気扇の新設工事にお伺いしてきました。床下用換気扇セットをお買い上げいただきました。こちらの借家、今年2月にエアコン工事とCATVをご加入いただいたお宅です。住み始めてから、押入れの中の湿気が気になるとの事で、床下用換気扇を取付けて様子を見ることになりました。今回は北側と西側の通気口を利用して、3台のファンを取付けます。開口部を利用して、ケーブルを通していきます。3箇所のケーブルを通して、ファンへ接続。パネルを付けて、しっかりと取付けます。塩ビ管でケーブルを保護して、コントローラーを設置。電源は、井戸用ポンプの電源から取ります。電源を投入して、運転時間などの設定を行います。三菱の床下用換気扇は、コントローラ内に湿度センサーが内蔵されていて、タイマー運転でON/OFFするだけでなく、屋外の湿度の状況を見て、空気が乾燥している時だけ運転してくれます。湿度の高い雨の日などは運転せず、確実に湿気を取り去ってくれるスグレモノです。あとは試運転を行って、異常がない事を確認してお引渡しです。空間の湿度管理はなかなか難しいところがあります。これで押入れの中が改善されるかどうか。責任を持って電気工事を行います。この様な工事も、お気軽にご相談ください。分譲マンションにお住まいのお客様から、バス換気乾燥機の取替えをご依頼いただき、本日お伺いしてきました。予備暖房もできる換気乾燥機をお買い上げいただきました。既存機は、INAX製。運転すると動作はしますが、ゴォーーーという、もの凄い音がするため、夜間は使えないという事です。ファンモーターのベアリングの不具合だと思いますが、1998年製ですし、新しいものに取替えですね。天井の上に乗ってる状態なんですけど、この取付け方が正解なんですかね?通常は下から上に向けて取付けるのが一般的です。ひとつ気になったのが、換気扇のスイッチがあります。これをONにしないと、リモコンを操作できません。電源を本体へ直接接続になりますから、スイッチが絡んでいるのはよろしくありませんね。お見積りをさせていただき、ご依頼いただきましたので、本日取替えにお伺いしてきました。あ、今回パナソニック製を選んだのは、この開口寸法に合わせるためです。この開口寸法、メーカーによって微妙に違うため、元々の開口寸法に合うものを選択しないと設置ができません。23年分のホコリがダクトから出てきました...(^_^;)取れるものは全部取出してしまいます。既存機はパッキンが手前側に付いていたので、やっぱり天井裏に置く方法が正解なのかも知れませんね。これのせいで、この後かなり苦労します...外した後、天井裏に補強として設置されているLアングルに切り欠きを発見。既存機は置いて取付けてあったので、この切り欠き部分からビスで挟み込む様に固定されていました。新しく取付ける機器も同じビスピッチですが、ここが切り欠かれているため、下からビスを揉んでもスカスカになってしまいます。Lアングルは外す事ができないので、どうしようかかなり悩みましたが、車に積んでいた角材をLアングルに乗せて、これにビスを揉むことにしました。取付けにかなり苦労しましたが、しっかりと留める事ができて一安心です。既存のダクトを接続して、隙間なくアルミテープでシールします。古いリモコンも撤去して。新しいリモコンに取替えました。換気乾燥機の電源は直結にしてスイッチは必要ないので、照明のスイッチのみにして、コスモシリーズのスイッチに替えました。キレイでしょ(*^^*)あとは試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。実はここに書いてないところでもかなり細々と苦労しています。́;ω;`)「わぁ、スッキリしていいですね。音も静かになったし、これで気持ちよく年越しができます。ありがとうございました。お客様のご依頼で、エアコン新設×2台と移設×2台の工事にお伺いしてきました。エアコンはすべてパナソニック製で、お客様支給品です。今回のご依頼は、新築マンションへの取付けです。「松山でのエアコン取り付けを請け負っている業者を探している折に、貴社のホームページを拝見いたしました。ブログから大変丁寧な仕事をなさっている様子が伝わり、是非とも貴社に取り付けをお願いしたいと考えています。」と、メールをいただき、現地調査の上でお見積り、ご依頼いただきました。工期は三日間取らせていただきました。初日は、現在お住まいのマンションから移設する、2台のエアコン取外しです。パナソニック製8畳用が2台です。取外して、配管穴にはきちっとキャップを。その日のうちにエアコン2台と、工具、材料を新しいマンションの方へ搬入します。新築マンションですから、引越しラッシュです...日中は引越業者とエアコン業者がひしめき合っていて、エレベーターは使えません。夜中の22時にお伺い。こんな時間なので、誰もいません(^_^;)さすがにお客様に立ち会っていただける時間帯ではありません。お客様ですが、「阿部さんを信頼していますから、三日間セキュリティキーをお渡しします。勝手に出入りしていただいてかまいません。する材料と工具も、ごっそりと搬入しておきました。車から5往復くらいしましたけど、誰とも合わずに30分程度で完了。引越業者が作業始める前に上がって作業開始です。リビングから取り掛かりたかったんですけど、午前中はカーテン屋さんが作業に来るとの事で、隣の部屋から開始。位置決めをして室内機を設置。配管類を接続していきます。パナソニックのフィルター掃除機能は、回収したホコリを屋外へ排出します。旧型はその排出ホースが太くて、取り回しが大変だったりするんですけど、新型になって細くなりましたね。施工性は良くなりましたけど、またホコリが目詰まりしそうですねぇ...なんでパナソニックはこの方式にこだわってるんですかね?屋外に放出しますから、化粧カバーもそれに対応したものになります。このカバーの施工方法を誤ると、この中にホコリが山盛りになって放出されなくなってしまいます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。後は試運転を行い、異常がないことを確認して1台目が完了。なんでコンセントを天井面に取付けるんですかね?阿部的には気になって仕方がありません...カーテン屋さんが帰られたので、午後からはリビングで。今日の天気予報は荒れる予報です。午前中晴れてたのに、風が強くなって一気に曇ったと思ったら、雨が降り出しました...屋内の作業を進めていきます。室内機を設置して、配管類を接続していきます。このお部屋、右配管は厄介です。室内機左側はこれ以上寄せることはできない上、穴の位置がここなので、配管接続がシビアです。それに、7.1kwの高能力なため、配管サイズが4分。穴の中に接続部を納めてしまう業者さんがいますが、メンテナンス時に苦労するので止めてほしいですね。なんとか接続して、真空引き開始。室外機を設置する頃には雨は上がりましたが、台風か?というくらいの強風に煽られます...こんな感じで完成。左のドアが半分くらいしか開かない様に設定されているので、出入りが大変でした。試運転する頃には日が暮れてしまいました。予定通りの進み具合です。ひとりぼっちで準備から掃除までやってますから、仕方ありません。エアコン設置に取り掛かります。マンションなので仕方ないとは言え、玄関前に室外機って、どうにかならないものですかね?ドレンはここへという事ですが、もうちょっと低い位置にしてもらえませんか?微妙な勾配を付けて、なんとか配管。エアコンを取付けていきます。室内機を掛けて、配管類を接続。室外機を設置して、真空引き開始。換気フードもあったりで、なんとも微妙な位置に座りました。試運転を行い、異常がない事を確認して移設分の1台目が完了。移設分2台目に掛かります。室内機を設置して、配管類を接続していきます。左配管なら接続が室内機の裏でできるので、左右の自由度が上がります。左配管不得意な業者さんが多いですが、阿部は左配管の方が工事やってる気分になれるので好きです(*^^*)こちらもきちんと真空引き。真空引き作業は、配管内の空気を排出するだけが目的ではなく、空気中に含まれる水分を乾燥させる目的の方が重要だったりします。水分が残っていると、氷の結晶になって機器内で詰まりを起こしたり、冷凍機オイルを劣化させたりするリスクが出ます。真空を引く事が、機器を長持ちさせる事に繋がりますね。室外機周りはこんな感じで完成。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。今朝はスタートが早かったので、暗くなる前に完工できました。昨日から一気に冷え込んできて雪が降りそうでしたが、なんとか無事お引渡しです。「やっぱりお願いして良かったです。キレイに取付けていただいて、ありがとうございました。これで明日の引越しは暖かいところでできそうです。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。