午後から、エアコンの取替工事にお伺いしてきました。今回は、機器込みで取替工事をご依頼いただきました。昨日、「リモコンが効かんなったんで、ちょっと見てもらえんやろうか?」と、いつもお世話になっているお客様からご相談いただき、点検にお伺いしていました。リモコンの故障の様で、メーカーに問い合わせしたところ5,000円近く掛かるとの事。_)>室内機は1階リビング。配管は2階ベランダへ上がっています。化粧カバーは既存の物を流用できます。室外機はベランダ置き。配管の取り回しや、プラロックを使用していない等、どうなんでしょうこの施工。室内機の強制運転ボタンで冷房運転できるので、ポンプダウンを行なってフロンガスを室外機側へ回収します。既存機を撤去しました。配管穴にはスリーブが入っていないため、虫の死骸がいっぱいありました。貫通スリーブを挿入しておきます。位置決めをして背面板を取付け。配管類を接続していきます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。ベランダ、プラロック置き。収まりましたよ(^^)v作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。方向を替えて、こんな感じで完了です(^^)v「すぐ替えてくれて、値段も安ぅしてもろてありがとう。新しいエアコンは快適ですわ。_)>三菱電機製エアコンは、本体が1年保証・冷媒回路が5年間の保証が付いていますが、「延長保証が欲しい」方には10年延長保証をお奨めしております。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。役員会」に出席してきました。各役員が集合して、松山市内のレストラン北斗にて開催しています。今回の役員会は、総会後初めての役員会でしたので、年間計画と役員の担当割り当てを行いました。みんな忙しい時期なので出席率が悪かったのですが、意外とスムーズに話が進みましたね。春に青年部のホームページを完成させてしまった自分は、やる事無いので「講習会」に決まりました。ん~、電気工事組合でやってるのと、変わらないですねぇ(^_^;)まぁ、開催するのは来年2月頃なので、ゆっくりと段取りさせていただきます。自分が以前からこのBlogでも書いたり、パブリックコメント等で意見させていただいてた「エアコン工事の資格化」ですが、少しづつ動きが始まっているというお話を聞きました。官公庁関係の工事から、話を進めているそうです。何事もいきなりは無理ですから、少しづつでもこの業界が良くなる方向に向かってくれればいいですね。情けない(-_-;)すべて私の責任です。二度とやらないと心に誓っていたのに。昨日、エアコンの基板、焼きました。その日からエアコンが使えるのを楽しみにしていたお客様に、本当に申し訳なく感じております。facebookにも同じ事を書きましたが、やはり自分への戒めとして、このBlogでも恥をさらさせてください。基板焼いたのは、2回目です。「エアコン専用の100Vコンセントは絶対信用してはいけない」。前回の失敗から、自分に対しても、他の人にも同じ様に言ってきました。1回目の失敗以降、コンセントの電圧測定は欠かした事ありませんでした。何で今回?と思いますよね。自分でもそう思います。今回の新築住宅、知り合いの電気工事屋さんが施工した物件だったんです。ある意味、信頼してたところがあり、測定するのが失礼な感じもあったんです。プラグを挿したとたん、ボンッ!すべてが崩れ去り、吹き飛んだ一瞬でした。技能士の神様に、「おまえは修行が足りん」と試練を与えられたんだと思います。数秒の作業を行わなかった事で、お客様にご不便をお掛けし、知り合いの電気工事屋さんにもご迷惑をお掛けする事になりました。本日、メーカーと仕入先のご尽力により基板が入荷し、修理にお伺いさせていただきました。無事運転できる様になり、お客様には「またお願いしますね」と笑顔で送っていただきました。毎日暑い日が続きますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?自分は、相変わらず痛み止めの薬を飲みながら、腰の痛みを我慢して予定をこなしております。本日もエアコン工事にお伺いしてきました。今年、この機種かなりの台数取付けましたよ。ネットで安いそうですね、ぜんぜん興味ありませんが(^_^;)しかしこの機種、室内機15Kg・室外機42Kg・・・ダイキンの「うるるとさらら」とほとんど変わらない重量があります。腰痛持ちにとって、この重量はかなり涙がポロポロ。電気系統の故障の様で、部品が無く修理不可能と判断されたそうです。お電話でご依頼いただいた時には、標準的な取替工事としてお話していましたので、下見にもお伺いしていませんでした。隠蔽されてる配管は2分4分。現在の機種は、2分3分の配管を使用します。サイズダウンし、能力を落としてまで隠蔽配管を流用するメリットはありません。このお宅、借家でした。建物に穴を開けるには、大家さんの許可を取っていただかなければいけません。それから数十分、奥様が大家さん・不動産屋さん・ご主人様と連絡を取っていただき、新たに配管穴を開けて新設配管で施工する事となりました。既存配管はかなり硬化が進んでいて、再使用するにはちょっと怖い感じでした。今後は必要ないので、壁内へ押し込みます。取付位置を決めて、配管穴を開けます。200Vコンセントも形状が違うので、先に取り替えておきます。腰が痛くて、涙ポロポロ。外部配管はテープ巻き仕上げ。室外機の配管接続が終わると、電動式真空ポンプを使って配管内部をしっかりと真空乾燥させます。この室外機、最近コンパクトになったパッケージエアコンの室外機と同じくらいの大きさありますよぉ。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。本日取替えができて良かったです。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。(えらいっこっちゃ!)先週日曜日、自宅に消防の方から電話があり、「阿部さん、今度の25日の晩、城東支署で防災の会やりますんで出席してもらえんですか?」と。「もの凄い忙しいので遅れるかも知れないけど、出席はします。」とお答えしてました。いつもは1週間前までに出欠のプリントを送ってくるのに、今回は急ぎなんかな?と思ってたんです。1人は古くから防災に関わってきた方。何?何故?どうして私はここに居るの?って感じです(^_^;)そして、初めてここで経緯を説明されました。実はもう一人、自分を推薦していただいた方がいらっしゃって、今回は不幸があったため欠席されているそうでした。25の町内会組織の連合会で、恥ずかしながらほとんど防災について活動が進んでいませんでした。自分が所属する東築山町防災会は、毎年救命講習会や防災訓練を行ったり、備蓄品などの拡充を進めています。以前、この連合会の時に「25の町内会が同じ避難所を使うのに、築山だけで訓練を進めても意味がないんじゃないか?」と、詰め寄った事があります。それが発端で、自分を推薦していただいたのだと思います。(・_・;)八坂地区の防災の未来を決めるメンバーですよ。言いたいことは言わせていただきました。僕この地域に住んでないんですけど、いざ災害が起こると僕居ませんけど、ホントにいいんですね。全員フリーズしました(^_^;)以前からこのBlogでも書いてますが、事務所(実家)は八坂地区ですが、住まいはぜんぜん別の地域なんですね。知ってる人は知ってる、知らない人は知らない。「こっちに引っ越して来いや」と、笑いながら会は終了しました。GMタイプへ取替工事(隠蔽配管流用)隠蔽配管されているエアコンの、取替工事にお伺いしてきました。