火力発電所での仕切弁の弁座出口側にシートクラックを確認。出口側のみの弁座交換を実施致しました。顧客によっては両側交換を望まれる方もいます。片側の交換だけでも弁の機能に支障はありません。健全であるならばむしろそのままでもよいのかなと思う事もあります。養生を確実に行います。今回のような縦配管の場合、異物を落としてしまったら場合によっては10m先まで落下する場合もあります。そのような事になると目も当てられない結果となります。その後寸法計測を行い、切削加工機の取付、切削加工へと進んで行きます。抜取、新弁座を取付けます。新弁座は弁箱内部を計測した結果を元に最終調整加工を行って出荷しています。その後自動溶接作業を行い、溶接部の非破壊検査、シート面のラッピングを行い最後の当たり確認で完了になります。大型配管フランジ面の再生加工を実施致しました。[...]コストダウン工期短縮クオリティ現地での弁の取外し、取付け、検査をトータルで実施しました火力発電所での既設弁の取替工事を行いました。