年末で忙しいとこ、ありがとうございました。」と、大変お喜びいただきました(^^)午後からもカレンダー配達に。ここでお伺いしたお宅でも、「あ!ちょうど良かった。阿部さんにお願いしたい事があるんよ。」(^_^;)こちらのお客様はご高齢です。「ランプ買うてきたんやけど、自分でどうにもこうにもよぉ取替えができんのよ。大丈夫ですよ、僕がやりますから。いやぁ、、、このペンダント、何年製?(^_^;)ランプにソケットを差し込もうと、ソケットを見ると・・・うわっ(・_・;)被覆がボロボロに劣化して、芯線が見えてますよ...これは止めておいた方がいいです。新しい器具へ取替えをご提案。「え?うわぁ...そんな事になっとんかや。危ないけん取替えてくださいや。」と即答いただき、夕方取替えにお伺い。LEDシーリングライトペンダントタイプはホコリが乗りやすいので、LEDシーリングライトにサクッと取替え。そんなに簡単に取替えができるんかや。」とビックリされています。点灯すると、「うわぁ、明るいなぁ!こりゃええわぃ!新聞の字がよぉ見える様になった。これはありがたいわぃ!」と、最高の笑顔をいただきました(*^^*)この後、玄関の照明も暗いとの事で、「阿部さんの時間がある時でええけんな。」と、年明けにお伺いすることになりました。当初、写真左側の壁に取付けをご検討されていましたが、リビング・ダイニング・キッチンと長方形の間取りだったので、効率のいい正面の壁に取付ける様にご提案させていただきました。室内機設置場所の裏には駐車場があるため、左側面へ配管を抜かないといけません。位置決めをして、配管穴を開けていきます。気密性確保と小動物侵入防止のため、貫通スリーブを挿入しておきます。室内機を取付けるための背面板を取付けます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。外周りはこんな感じで完成。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです新しいお家で、暖かく新年をお迎えできる様になりました。「ありがとうございました。何かお願いすると思いますので、その時はよろしくお願いしますね。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。お客様のご依頼で、3台のエアコン新設工事にお伺いしてきました。富士通ゼネラル・ダイキン・シャープ、すべてお客様支給品です。朝一番にお伺いすると、建物の前で左官さんがお二人準備中?もの凄く嫌な予感がして、「もしかして、ここ今日やるんですか?」って聞いてみると、「うん。今からミキサー車が来るよ。́;ω;`)で、やって来ましたミキサー車。́・ω・`)あそこに室外機があるのに...止めて帰ろうかと思ったんですけど、今日を逃すと年内は無理。仕方ないのでお隣の新築中の敷地を通らせていただいて、ブロック塀超えて裏から出入りする様に作業開始。言って、材料搬入するだけでももの凄い時間が掛かります...では作業に掛かります。位置決めをして背面板を取付けます。慎重に配管穴を開けていきます。穴を左に寄せているのは、右側に柱があるためです。配管穴には、気密性確保と小動物侵入防止のため、貫通スリーブを挿入。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。外部配管はスリムダクトで化粧仕上げ。すみません、真空引き作業の写真撮り忘れで、いきなり完成です...二台目は2階書斎へダイキンを。ホントこれ説明書見ないと絶対開けれませんから憶えておかいないといけませんね。ダイキン...室内機を取付けて、配管類を接続していきます。こちらは2階~1階地上置きなので、ハシゴ作業です。このハシゴ作業も今年最後ですね...たぶん(^_^;)こちらもスリムダクトで化粧仕上げ。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室内機右側にMDシーリングキャップを付けているのには理由があります。配管は右側面出しなので、通常は右側の壁へピッタリ付けるのが基本ですが、外壁がインコーナーになっているため、外壁より内壁の方が奥へ入っているんです。これ、何も考えずそのまま穴を開けてしまうと、外壁の中に穴が開いてしまうんですね。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。́;ω;`)あとは試運転をおこない。異常がないことを確認して。明日から冷え込むそうです。これで新しいお家でも快適にお過ごしいただける様になりましたね。「すみません簡単に考えてました。取付けって結構時間が掛かるんですね。いい感じに取付けてもらってありがとうございます。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。床置形パッケージエアコン×2台の同一屋内移設工事ネット検索でアベ冷熱技研を見付けていただいた企業様のご依頼で、作業場に設置されている床置形パッケージエアコン×2台の移設工事にお伺いしてきました。5馬力と6馬力タイプの床置形パッケージエアコンです。移設前はこの位置に並んで設置されていました。室外機もこんな感じで。年明けに新しい大型機械が入るそうで、このエアコンが邪魔になるそうです。一台は対面側へ移設をご希望です。ポンプダウンを行って、配管内のフロンガスを室外機へ回収します。室外機は右側のものだけ、対面側へ移設します。対面側から取り掛かります。今までは土間に直接室内機が置かれていましたが、ブロックが少し上がっているため、通常は室外機を乗せる架台を加工して室内機を設置します。して室内機を上げてやる事で、土間のホコリを吸いにくくする効果もあります。上げると不安定になりそうですが、架台の足元はしっかりとアンカーで留めてありますので、ビクともしません。位置決めをして、配管穴を開けます。室内機を乗せて、配管類を接続していきます。この室内機60kg超えてるので、架台に乗せるのも一苦労です...配管サイズは3分5分と太いため、ベンダを使って曲げ加工をします。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。電源工事は、専属の電気工事屋さんがいらっしゃって、パパっと専用ケーブルを引っ張ってくれました。この時点でお昼なんですけど、休憩しません。次の作業に掛かります。横移動させる室内機の方は、既存配管を延長して移設します。既存配管と新しい配管を溶接接続。室内機の配管穴が大きく開口されたままで使われていたので、アルミテープで塞いでおきます。この作業場、結構オイルミストが多くて室内機もベタベタするくらいです。このオイルミストをフィルターを介さずこの穴から吸い込んでしまうと、あまり機械的によろしくないため、侵入口を塞ぐことは大切です。こちらも配管接続が完了すると、しっかりと真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。対面側はこんな感じで。上部には転倒防止対策をしています。写真撮り忘れ...右側へ移動した方も、こんな感じで。いやぁ、昼飯抜きの一切休憩なしで8時間ぶっ通し作業は、さすがにキツイですね。昼休憩してたら今日中に終わらなかったかも知れません(^_^;)「助かりました。実はこの工事、どこの業者さんにも断られたんです。良かったです、ありがとうございました。」と、大変お喜びいただきました(^^)これで年明けに新しい機械を迎えれますね。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。