CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2005年7月5日火曜日またもや修理依頼・・・(~_~;)またもや、ガス漏れの修理依頼です。「配管も全部変えてください。?ゲージを取付けると、ガスはまったく無し(ーー;)フレア接続部分を覗いて見ると、リーマーで取った切りクズが・・・ガス漏れして当然ですが、嫌~な予感。配管を新品に変え、真空引きが完了。あらら???��分の配管側に霜が付きはじめました。ゲージ圧は0.2Mpa???��冷房時の標準圧は0.4~0.6Mpa)追加補充しても圧力は変わりません・・・(ーー;)嫌な予感が的中です。考えられるのは「キャピラリ詰まり」。エアコン内部には、「キャピラリチューブ」と呼ばれる針の穴のような配管があり、不純物があるとそこに詰まってしまい、適正圧力が得られなくなってしまいます。!(>_<)日曜日ですが仕事です。雨が降っているのに仕事です。明日も、あさっても、その先もエアコン工事の予約分をこなす為、休んでる暇なんてありません。伊予市の現場へ向かっていると、雨が強くなってきました。そのうち、ワイパーを高速にしても前が見えないくらいの豪雨に。途中の道では小川が溢れ、側溝からは水が吹き出て、道路を水が横断してます。(~_~)現場に到着。「今日工事するの?」とお客様。「もちろんできません。下見だけさせて下さい。帰りに出合大橋のところを通ると、重信川から水が溢れそうになってました。ラジオでは、「重信川が危険水位をオーバーしています、危険ですので河川に近づかないでください。これも私たち人間の責任です。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。