低外気温度での暖房性能の向上を図りました。高効率DCスクロール圧縮機に液インジェクションを付加することで、外気温度-15°CでCOP2.11を確保しました。-15°Cにおいて、40°C以上の吹き出し温度を実現しました。15°Cまでは暖房能力が低下しません。-25°Cでも十分な能力を発揮します。-20°Cにおける暖房能力を15%アップ(112型の場合)。-25°Cでも十分な能力を発揮します。ここが違う!使う部屋だけをしっかり暖房、ムダのない運転で電気代を節約。お部屋の利用状況に応じて、室内ユニットを個別にON/OFFできます。冷媒配管長75m(総長95m)、室内外高低差30m(室外下20m)まで対応。建物の規模や用途に合った据え付けが可能です。本製品はチャージレスとなっていませんので、配管長が5mを超える場合、現地での冷媒封入が必要となります。corporation.。