古い機種は早めに新機種に交換こまめな掃除シーケンサ(PLC)のバックアップは必ず行いましょうシーケンサ(PLC)が突然のトラブルにより故障してしまった場合、シーケンサ(PLC)内のプログラムのバックアップがないと、すべての設定・回路をはじめから作成しなくてはならないため、大変時間とお金がかかってしまいます。ラダー図だけでも保管して故障したときに備えましょう。現状の装置の動きが問題なく、シーケンサ(PLC)が正常な動きをしているのを確認します。プログラムの保存パソコンとシーケンサ(PLC)をつなぎ、読み出しを行いそのプログラムを保存します。この時、保存した日付を入れておきます。保存したプログラムをFD(またはCD)に保管し、そのラダーをプリントアウトして制御盤内に一緒に保管します。このとき必ずプログラムにコメントが入っていることを確認します。コメントが入らない場合は手書きで記入して置きます。バッテリー低下に備えて、予備バッテリーを用意バッテリー残量の確認と交換シーケンサ(PLC)のバッテリー残量がなくなると、停電などが起きた際にシーケンサ(PLC)のプログラムが消えてしまい、装置が動かなくなってしまうおそれがあります。バッテリー残量を確認し、必要ならばバッテリーの交換をおこなってください。一体タイプの場合は、コモンに対する出力が1個や2個、4個などいろいろあります。そのため、バルブはバルブで出力を固めたりランプはこの位置など決めてやると楽に配線できます。バックアップまずは最初にもしもの時に備えて、シーケンサ(PLC)のバックアップを必ず行ってください。今後も考えてバッテリー低下の異常は外部警報させておいてください。制御盤の前にバッテリー残量の表示があればそれを確認します。盤の扉をあけて、シーケンサ(PLC)のBATのランプを確認します。交換の判断基準BATのランプが表示していたら、バッテリー残量が少ないという警告になりますので速やかにバッテリーを交換してください。古い機種は早めに新機種に交換シーケンサ(PLC)が古く、生産中止になっている物は、早めに最新機種へ乗せ換えする事をお勧めします。リストアップ設備内の制御盤内の、生産中止もしくは10年以上たっているシーケンサ(PLC)をリストアップする。機種の購入リストアップしたシーケンサ(PLC)のバックアップを行ってください。同じメーカーの場合は比較的簡単にパソコンで機種変換して、内容によりますが基本的にはラダーを変換して入れこむ事で完了しますので、できれば同じメーカーの同等機種を購入してください。使い勝手の悪かったメーカーの製品は別メーカーに乗せ換えする事をお勧めします。使えない命令等もあるので注意が必要です。配線をバラすまずはハード的に配線をバラすとこからはじめます。IO番号を確認し確実に配線されていたかをメモしておきます。カードのタイプにより配線が届かない場合があるので機種を選ぶ際には注意が必要です。コネクターの確認コネクター等でIOが配線されていた場合は、そのコネクターが合うかどうかを確認します。別のメーカーに乗せ換えする場合でも、最近は変換コネクターなどを扱うメーカーもあるため、そちらを購入する方法もあります。この場合比較的スペースの問題も解決できますのでお勧めします。例:オムロン製から三菱電機製に乗り換えるなど。交換が終わったらIOチェックを行い、動作確認をおこないます。こまめな掃除シーケンサ(PLC)が故障しないように、定期的に掃除をしてあげることをお勧めします。盤内環境が劣悪な場合は簡単に壊れてしまいます。月に1度くらいが目安になります。環境を知る設備と盤内の環境を調べます。盤内が粉塵、油、または高温の場合は致命傷となりかねません。盤内の掃除リストアップした制御盤を開けたまま、盤内の電源を落としてください。はじめに盤内の掃除を行い、シーケンサ(PLC)上部のファン部分を丁寧に拭きます。この時、粉塵等が中に落ちないように行ってください。盤内が高温の場合は、盤用クーラーを設置するか、予算が無い場合はファン、ルーバーでもかまいませんので、換気をよくしてください。Reserved.お問い合わせ。