防火シャッターの点検をお勧めします!防火シャッターの吊元交換時の作業写真です。点検口が遠く作業が困難ですが、新しく点検口を開ける予算が無いため、天井内で作業する事になりました。ケース内部の写真です。シャフトから吊元が完全に外れ非常に危険な状態です。このまま放置しておくとシャッターが落下する寸前でした。防火シャッターは基本的に上げっぱなしなのですが、消防点検などでシャッターを定位置より下ろしすぎた事が原因だと思われます。新部品(右)旧部品(左)の比較写真です。天井を破る訳にはいかないため、シャッターケースの上で作業しました。