今年の夏は暑くそして長い。6月から猛烈な暑さだったため、もう体はボロボロである。あと1か月持つかが心配になってくる。強い日差しで家の中もかなり暑く、さらに屋根裏は灼熱地獄で先日テレビアンテナの調整で中に入ったときにはあまりの暑さに意識が飛びそうであった。我が家の場合、リビングに階段があり2階廊下にかなり熱がたまる。そこで、2階廊下の天井に換気扇を取り付け、熱気を屋根裏に逃がしてみることにした。2階廊下は暑いが屋根裏よりは気温が低いため、2階廊下の空気を屋根裏に送り、屋根裏にたまった熱気を換気口から外へ逃がす。購入した換気扇は、三菱電機製のパイプ用ファン「V-08P7」。楽天で詳細を見るAC100Vのコンセントで使えるため、屋根裏のコンセントから電源を取る。この手の換気扇はコンセントプラグが付いていないタイプがあるため要注意である。併せて換気用塩ビパイプを購入した。これは換気扇の出口側に接続するためのものである。換気扇の風量メーカーホームページにある仕様書の抵抗曲線を見る限りだと、風量は70m3/h前後になると思われる。換気扇の風量を換気する対象箇所の容積で割ってやればよい。3.5回/hとなるため、2階廊下部分の空気が1時間に3.5回換気されることになる。大した量ではないが少しくらいは効果があると思われる。屋根裏については容積が60m3程度あると思われ、1時間に1回程度の換気になるためないよりはマシ、程度であまり期待はしないでおく。換気扇で換気をする場合給気口(外気を取り入れるための穴。窓を開けるでもよい)が適切に空いていないと換気扇がきちんと仕事をできない(=風量が減る)ため注意が必要である。給気口の面積が小さいのに大風量の換気扇をつけたり、たくさん換気扇を付けると効果があまりないどころか、トイレや水回りの空気が逆流するなど不具合が発生する恐れもあるため、事前に家の中の風が流れる経路(どこから外気が入って、空気がどこを通って排気されるのか)をよく考たほうがよい。天井の穴開け前置きが長くなってしまったが、ここから作業に取り掛かっていく。作業は天井に穴をあけるところから。我が家の天井はプラスターボードの上に吹付断熱材が施工されており、その上に防湿シートが敷いてある。断熱性能の高さを売り文句にしているだけはありそれなりの仕様だと思う。防湿シートをカッターナイフで切りとってはがす。切り取るサイズは換気用塩ビパイプの外径になるため、切る箇所に換気用塩ビパイプを当てて、外周に沿ってカッターナイフの刃を入れるとよい。防湿シートをカッターナイフで切断。防湿シートをはがしたところ続いて断熱材を切り欠く。防湿シートの穴に合わせてカッターを入れ、その部分の保温材をむしり取る。保温材は押すとつぶれるため、少し小さめの穴にしておいたほうがよい。試しに換気用塩ビパイプを差し込んでみる。保温材が少し干渉するが、パイプを回転させながら少しずつ押し込んでいき、引っかかって動かない場合は引っかかっている保温材をカッターで削りながら差し込む。換気用塩ビパイプ差し込み上から見たところ差し込んだ塩ビパイプを一度抜き取り、今度は天井のプラスターボードに穴をあけていく。穴あけにはホールソーを使用した。Amazonの安物だが、プラスターボード位なら問題ないだろう。(110mm)VGEBYAmazonドリルチャック穴あけには充電式電動ドライバーを使用するため、併せてドリルチャックを購入した。MAN髙儀(Takagi)Amazon我が家の天井は壁紙(ビニールクロス)で仕上げてるある。天井内から穴をあけるとビニールクロスが破れて見栄えが悪くなる可能性があるため、まずは天井内からホールソーの軸を差し込むための穴をあけ、天井下から穴をあけることにした。天井内から下穴をあける天井下から穴をあけるときは、力任せにホールソーを押し付けずに、刃で壁紙やプラスターボードを削り取る感じで作業をしたところ、全身粉まみれにはなったもののきれいに穴をあけることができた。