戸建てリビングへエアコン新設工事いつもお世話になっているお客様のご依頼で、エアコン新設工事にお伺いしてきました。約8年前の新築時に、隣の和室へエアコンを取付けさせていただきましたが、今年になって効きが悪くなったため、リビングに新しくエアコンを取付けてほしいというご希望です。現地調査にお伺いした際に和室のエアコンも点検させていただきましたが、ファンにびっしりとホコリが着いていて風がほとんど出ていないため効きが悪くなっていました。取付けるエアコンは購入されていましたので、新しいエアコンを取付けてこの夏を乗り切った後に、和室のエアコンを洗浄することになりました。新しい室外機を置く場所は、ウッドデッキのベランダです。位置決めをして、背面板を設置。慎重に配管穴を開けていきます。気密性確保と小動物侵入防止のため、貫通スリーブを挿入しておきます。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。外部配管は、アイボリー色のスリムダクトで化粧仕上げ。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。真空引きをしている間に、ドレンの仕舞いを。ウッドデッキなので、垂れ流しにする訳にはいきません。床下へアクセスします。建物内の床下は涼しいんですけど、屋外のウッドデッキの下はサウナです...空調服など着れませんから、汗が吹き出てきます。こんな感じで、基礎の合間から外へ導きました。室外機周りは、こんな感じで完成。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。エアコンってこんなに効くんですね。ありがとうございます。エアコン使わない時期に和室の洗浄もお願いしますね。」と、大変お喜びいただきました。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。エアコン工事2024年7月30日火曜日8年お使いの三菱霧ケ峰がガス漏れで修理せずにエアコン取替工事いつもお世話になっているお客様のご依頼で、エアコン取替工事におうかがいしてきました。既存機も三菱霧ケ峰でした。8年前にお客様支給品で、アベ冷熱技研で取付けさせていただいたものになります。実は今月始めに「エアコンが効かなくなったので、お忙しいとは思いますが点検をお願いできませんか」とご連絡いただき、お伺いしていました。(繁忙期のエアコン点検や修理は、当社施工品に限りお受けしています)冷房運転でガス圧を測定してみたところ...ガスが不足しています。漏れ箇所を探していると、室内機の熱交換器の側面付近で反応が出ます。レベルが振り切れるほどの漏れではなく、微量づつ漏れている様です。アベ冷熱技研の施工部分からの漏れではないので、点検作業はここまで。この機器はお客様支給品ですから、修理される場合はお客様ご自身でメーカーサービスへ依頼していただきます。冷たい対応かと思われるかも知れませんが、繁忙期にすべての修理対応をしているとキリがありませんので、お客様にはご理解いただいています。ここまでが今月始め頃の作業でした。してメーカー点検を受けられたお客様から「修理代払うより取替えた方がいいので、取替工事をお願いします。」と、ご連絡いただきまして、本日お伺いしてきました。