古いスレート屋根に置かれてメンテナンスできないエアコンの取替工事いつもお世話になっているリサイクル業の社長様のご依頼で、応接室のエアコン取替工事にお伺いしてきました。霧ヶ峰スタンダードタイプをお買い上げいただきました。既存機は、2003年製のダイキンです。時々動かなくなったりするとの事で、取替えをご希望です。室外機はどこにあるのか、配管を辿っていくと・・・どうも、このスレート屋根の上に置かれている様です...裏の方から、ハシゴを立てて登ってみます。ありましたけど、、、この壁を乗り越えては行けそうにありません...反対側から見てみると・・・遠い...古いスレート屋根は、大変危険です。間に明かり取り用に、劣化したポリカ系の波板があります。ここからあそこまで、行くしかありません...では作業開始します!車に一枚だけ積んでいた足場板を使って、屋根を踏み抜かない様に慎重に室外機のところまで来ました。いやぁ、我ながら凄い嫌そうな顔で撮れてますね...(^_^;)まぁ怖いですよ。抜け落ちたら、骨折くらいでは済みませんからね。ポンプダウン運転して、室外機から配管を外しておきます。隣にも撤去放置されている室外機がありますから、後日まとめて会社のクレーンで降ろしてもらえるそうです。室外機抱えてこの屋根の上を歩くのは、自殺行為です。配管を外していきます。ウォールカバーを外すと、配管穴にパテ埋めされていませんでした。スリーブも入っていないので、風の通り道になって真っ黒になっていました...室内機まで撤去完了です。今回、新しい室外機は、メンテナンスしやすい場所へ設置します。そのため、室外機用のドレンもしっかり取っておきます。どこに室外機を置くかと言うと、壁面置台を使って外壁面へ。地上置きでないかと言うのは、後ほど。配管穴には貫通スリーブを挿入して、気密性を確保します。位置決めをして背面板を取付け、室内機を掛けて配管類を接続していきます。室内機を掛けている写真は撮り忘れです...外部配管はテープ巻き仕上げで。壁面置台に室外機を乗せます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。なんで地上置きにしないかと言うと、この下は奥のお家の方も使っている通路になるからです。これだけ高い位置に設置しておけば、通行の邪魔になることはありません。万が一故障しても、古いスレート屋根の上で怖い思いをせず、ハシゴがあれば楽に作業ができる様になりました(^^)作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。