お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。以前エアコンと電気工事をさせていただいたFB友さんのご紹介で、三津浜商店街に新店舗をOPENしたRさんのお店へ、エアコン新設工事にお伺いしてきました。霧ケ峰スタンダードタイプをお買い上げいただきました。商店街をちょっと歩いたところの、住宅の一角を借りてOPENしたお店です。量販店の方が現地調査に来られて、「うちではできない」と断られてしまって途方に暮れているところに、FB友のMさんからアベ冷熱技研をご紹介いただいたそうです。店舗正面側にしか室外機を置くスペースはなくて、しかも2階の既存壁面置台に置かなければなりません。正面には電動式のテントがあります。室内機を取付けるところにはシャッターボックスが隠れているため、正面へ向けての配管穴開けは不可能です。建物の大家さんが来られてお話を聞くと、以前ここにエアコンが設置されていたそうで、「配管は天井裏に残っている」とのお話でしたが...確かにありますけど、配管サイズが2分4分です。末端は養生されず開放状態のため、管内にホコリは入ってるわ変色してるわで、とてもじゃないけど使えません...天井を覗いたついでに正面側を見ると、やはりシャッターがあって無理ですね。さっきの配管はどこに出てるんだろうかと探したら...いやぁ...根元で切断しているので、流用させるつもりはカケラも無かった様です。なりませんが、うちもお断りしましょうか?ところが、建物の大家さんが提案されたのに驚きました。「屋根に穴開けていいですよ。既存の配管も穴開けて立ち上がってたんでしょ?同じ様に水仕舞いしてもらえるんなら、屋根に開けてください。屋根に配管穴ですか...あまりやりたくないですけど、大家さんがOKでしたら...という訳で、お見積りをさせていただき、今回ご依頼いただきました。お互いの都合が合わず、新規OPENに間に合いませんでしたが、本日の定休日に工事にお伺いさせていただきました。お言葉に甘えて、何の気兼ねもなく屋根を開口します。室内側からも天井へ向けて開口。コーキングを巻いて、貫通スリーブを挿入しておきます。ドレン排水はどうするかと言うと、これも建物の大家さんが「ここに排水管はあるけん」と教えていただきまして。VP13は詰まりそうで嫌だなぁと思って覗いて見ると、下の方にVP20へ差し込まれていました。VP13は使わず、VP20へ直接差し込む様にします。配管ルートが決まると背面板を設置したて、MDダクトを取付けていきます。室内機を掛ける前に、専用コンセント増設を。分電盤にブレーカーを増設して、ケーブルを通してコンセントを室内機近くへ。空きスペースに専用ブレーカーを増設しました。エアコン工事に戻ります。冷媒配管とケーブルを通していきます。配管の化粧テープは耐候性のいいもので巻き上げて、配管穴から雨水が侵入しない様に、パテ埋め後に周囲をしっかりとコーキング処理します。ウォールカバーを被せて、隙間のない様にしっかりとコーキングで塞ぎました。2階の軒先も出ているので、ここまでやっておけば雨水が侵入することはないでしょう。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。室外機周りは、こんな感じで完成。ドレンはこんな感じで。飾りを付ければ見えなくなります。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引渡しです。なんとか設置完了です。いう案件は、どこに頼んでも基本断られると思いますね。阿部も本当は断りたかったです(^_^;)「わぁ、涼しくなった!これでお友達が来ても大丈夫です。ありがとうございます。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。[大阪府羽曳野市]秋のダイヤモンドトレイル縦走大会に参加してきました。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。