施工前セミノズル安全弁は弁箱に弁座をねじ込みそれを下で溶接している構造です。弁座の内径が狭く目視出来ないので自動溶接装置を用いて実施します。今回のように弁座最小内径が29mmでは自動溶接装置も入れる事が出来ません。非常に困難な工事です。切削加工により旧弁座を除去します。そこまでは通常と同じです。違いは溶接する位置です。従来の下側ではなく上側で溶接を行います。これにより手動で溶接が出来、非破壊検査も容易に実施できます。品質と効率がアップする方法です。工程を経て工事が完了です。この工法に関しては社内で入念なテストを繰り返し、蒸気吹き出し試験等の各試験をクリアして社内で現地工法として認定されました。昔から需要がありましたが断っており申し訳なくいつも思っておりました。痒いところに手が届く工法です。大型配管フランジ面の再生加工を実施致しました。[...]コストダウン工期短縮クオリティ現地での弁の取外し、取付け、検査をトータルで実施しました火力発電所での既設弁の取替工事を行いました。