長崎市H町Uビル昨日、弊社と長くお付き合いしていただいているUオーナー様より電話。3階の入居者から「お湯の出が悪い」との連絡があったとのこと。急いで駆け付け給湯器回り、蛇口のストレナー(ごみ取り網)をばらしたところ特に異常なし。コポ・・コポ・・とエアーが混入している。ボールタップの老朽化により、屋上の高架タンクがからっぽになっていました。気づくのが夜中でなくてよかったです。その場は応急処置をして、本日取り換え作業でした。昨日と本日でU様にリポビ○タン4本も頂いたんで残業がんばれそうです。(ディスカッションは終了しました。)まだコメントはありません。