無停電電源装置(UPS)全般<耐電圧試験>無停電電源装置(UPS)の耐電圧試験は、以下の機種(※)において試験が可能です。以下のシリーズ以外の機種は、サージ吸収素子を破損する可能性があるため、お客様が耐電圧試験を行う事はできません。(※)BU-RWシリーズ、BU-REシリーズ、BAシリーズ、BU100RS、BU150R、BN-Tシリーズ、BN-Rシリーズ、BL-Tシリーズなお耐電圧試験を実施される場合には、背面の「入力サージ保護GND」もしくは「接地用端子」のネジを必ず外して実施してください。・ネジを接続したまま耐電圧試験を実施すると、AC入力ラインーアース間のサージ吸収素子を破壊することがあります。・耐電圧試験後は必ず背面の「入力サージ保護GND」もしくは「接地用端子」のネジを再接続してご使用ください。<絶縁抵抗試験>無停電電源装置(UPS)の絶縁抵抗試験はどの機種でもお客様で行えます。試験は絶縁抵抗計をDC250Vレンジで実施してください。以下の機種(※)は、背面の「入力サージ保護GND」もしくは「接地用端子」のネジを外せば、DC500Vレンジで実施可能です。背面の「入力サージ保護GND」もしくは「接地用端子」のネジを再接続してご使用ください。▲上へ戻るオムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。重要なお知らせご愛用者登録ご愛用者登録メルマガ。