単3切り替え工事を行った柏市の空き家です。オーナーさんからの依頼で電気工事を行いました。東電の工事も終わり調査の人から連絡が有りました。「絶縁抵抗が基準値ギリギリです。一応検査は通しますが気になるので見ておいてください」とのことです。確かに分電盤交換後測って見て5番回路がイマイチなのは確認していましたがそんなギリギリの数値では有りませんでした。時間を見つけて見に行ってきました。検査の人から聞いた数値よりもさらに悪くなっています。この数値だと検査は通りません。電気を供給できる範囲じゃない。漏電ブレーカーが落ちるし安全に電気は使えませんね。前回気になったので一応落書きを残していましたがここまで悪くなるとは・・・5番は水廻りだし古い機器が付いたまま測定していたのでそんなものかと思っていたのですがそんなレベルでは有りませんね。外回りの電気配線も5番回路なので外を調べていきます。給湯器用に後から追加配線したみたいですがかなりいい加減な工事です(ガス会社の工事?)ここを触ると若干改善しますがここでは無いようです。漏電の原因が分かりました。中に大量に水が溜まって水槽のようになっていました。こんな状態で電気を流して触ったら感電してしまいます。経年劣化はともかく工事が酷いです。ケーブルではなく電気コードで配線されています。ケーブルの長さが足りず途中でコードに変換されているようで接続部分の状態は確認できません。オーナーさんに連絡してこの門柱灯は使用しなくていいと許可を頂いたので電気が流れないように処理をしておきました。照明器具を外した後再度測って見るとよくはないですが常識的な範囲内に収まっていました。比較的簡単に漏電箇所が分かってよかったです。お宅にスポットライトの交換工事で伺いました。以前に感震ブレーカーの取付をご依頼頂いたお客様です。ドアホンの入れ替え工事で伺いました。先日トイレの換気扇をご依頼頂いたお客様です。お客様が用意されたドアホンに交換します。白黒のモニターですね。キーボックスの回収もかねて現地に見に行きました。想定していた通りの工事になっていました。あけたらタイマ千葉県内のお宅にスイッチの交換工事で伺いました。居室のスイッチをタイマー式に交換したいそうでご自身でパナソニックのあけたらタイマを購入したそうで、そちらの交換工事のご依頼です。千葉県柏市にエアコンの取付工事に伺いました。エアコンは2台で2階に取り付けて室外機は1階置きとなります。...PREV千葉県柏市テレビアンテナが倒れたので復旧工事NEXT幸手市プリウスPHV充電コンセント工事サイト内検索アンテナ工事など各種料金のご案内です。アンテナに関するトラブルをご紹介します。東京MX・千葉テレビ・テレビ埼玉(テレ玉)が映らないお客様へのご案内です。お客様から寄せられるよくあるご質問です。各地域の施工事例をご紹介します。当店をご利用いただく際にご確認ください。(9)キャッシュレス決済OK!各種クレジットカード、スマホ決済、電子マネーをご利用できます!お電話でのお問い合わせ0120-289-237受付時間:AM9:00~PM:5:00携帯からもお電話いただけます。電話は転送になっている為、作業中やお客様と会話中は電話に出られない場合がございます。繋がらない場合は、時間を置いてお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。千葉、埼玉、茨城が工事可能エリアになっております。その他の地域の方はお問い合わせください。