05日たがわ龍泉閣様ボイラー入れ替え12月4、5日の二日間で、辰口にある、たがわ龍泉閣様にてボイラーの入れ替えを行いました。今回はボイラー左側のスペースがかなり狭く、人が入るのも厳しいので先に保温をしたボイラーを入れます。大きいサイズの配管は二人がかりで作業する事もあります。これは100Aの配管ですが、ソケットを先に付けておくとサイズが大きい為に角度等がなかなか合わなくて配管しにくいので、ボイラーに直に溶接します。親方が若手社員に指導をしていますね。現場で直接機器を見ながら指導するのは覚えやすくていいですね。今回は6号ボイラーから7号ボイラーへとサイズアップしたので、いろいろ難しい点がありましたがうまく設置できて良かったです。ちなみにこのボイラーは薪(まき)を焚いているボイラーと循環して使用する予定です。これでこの冬も乗りきってくれる事と思います。たがわ龍泉閣様はたんぼの湯という珍しい混浴の露天風呂があります。濾過器取り替え今日は、濾過器の取り替えをしました。この濾過器を取り出す準備をします。はじめに濾過器についている配管を取っていきます。つぎに濾過器の中の砂を出していきます。そのつぎは、濾過器を外に運び出したいのですが機械室が狭く出せれないので濾過器本体を3分割に切ります。濾過器を出したあとは、地面を綺麗にしていきます。新品の濾過器を定位置に持ってきます。地面は、勾配がついているので濾過器が水平になるようにします。そのつぎは、濾過器の中に砂をいれます。つぎは、配管を組んでいきます。配管もなるべくコンパクトにして周りに干渉したり邪魔にならないよう綺麗に組んでいきます。最後は、逆洗をして中の砂の汚れを取って漏れなどがないか確認します。今回の濾過器はステンレス製なので鉄で作ったものより錆もできにくく漏れなく安心して使えます。給水管の修理をしました。前に調べた水漏れ箇所を削っていきます。配管が見えるまで削ります。写真では、分かりにくいですが割れた配管を切って取り出します。これが取り出した配管です。配管を取った所には、新たに配管を作ります。配管は50×40のソケットにストラブをその両サイドにつけます。狭い場所なので新しく配管を考えるのは難しいですね。出来た配管を綺麗に土間に戻して完了です。逆洗バルブ交換!本日の作業は、富山県砺波市に行きました。オーナー様から逆洗バルブを交換して欲しい!とのご依頼がありました。このバルブはろ過機の内部を洗浄する水(圧力水)を入れるバルブです。ろ過循環の配管ラインにつながっています。このバルブで止水出来なかった為、水がどんどん浴槽に入って、浴槽の温度が上がりにくくなっていたり、浴槽調整タンクが、オーバーフローしていました。このバルブの交換の際、水の流れを止めないと作業出来ませんので営業終了後の作業となりました。(カラン、水風呂など止まってしまう)早速取り替えて行きます。配管は白管65Aでしたので、まずガスで切断します。よい子はまねしないでね。こんな感じに切断しました。このバルブの下の配管はチーズになっています。使えそうなので、今回はチーズを残して配管していきたいので、縦のねじ込み配管をはずします。そこで使用するのが、このパイプレンチ。社員の間ではデカパイと呼ばれている道具で、600mmと900mmで、結構重いですがサイズの大きい、ねじ込み配管を外したり、締めこむのに重宝します。ガスでチーズ継手をあぶります。あぶって熱することで継手が熱膨張で広がり配管がはずしやすくなります。ハチミツ瓶のふたのイメージですかねバルブとパイプを外した状態。なんかスッキリしましたね。バルブの上についている、角ニップルもそのまま使用します。使えるものはなるべく使用します。ニップルに付いている錆、シールテープを、ワイヤーブラシで除去します。新バルブ、フランジ継手をねじ込みます。ユニオンは使用しません。(このサイズのユニオンはなかなか、はずれないので。)フランジ継手の方が、配管しやすいです。これだけでも、結構重く汗だくです。縦の配管分を寸法取り、パイプを切断、ねじを切ります。フランジ継手を取り付け、チーズにねじ込みます。ボルトナットを締め込んで・・・とりあえず完成です。このフランジが、ピタッと合わさるとすごく快感なのです。(僕だけでしょうか?)後は、通水して漏水していないかチェックします。水試験で漏水がなかったので、余分なシールテープを取り、メッキが取れてしまったねじ部分に塗装をします。ローバルを使用します。完成です!!!もう一つのバルブ、男女合わせて2組交換しました。メッセージを入力してください。